周囲をクリークや水田に囲まれた住宅地でした。設置していた便槽は塩ビ製の「NV-R8」で、施工当時から地下湧水が確認されていたようです。「便槽底部より水が侵入してきて、便槽が溢れてしまった」との連絡を受け、現場確認を行いました。汲み取り直後、すぐに浸入水で100リットルほどの水がたまってしまう状態とのこと。便槽を掘り起こしたところ、地下湧水が確認できました。便槽まわりの地盤は粘土質で水はけが悪い状況でした。取り出した便槽の底部には亀裂が確認できました。外部、内部ともに当てたような傷はなく、便槽自体の品質異常はありませんでした。地下湧水の水圧によって亀裂が入ったようです。以上のことを踏まえ、通常は高強度タイプのやや大型なFRP製便槽に入れ替えることになるのですが、既設の便槽は建屋と配管に囲まれた状況でした。配管を撤去しない限り、サイズが大きな便槽は設置できない状況です。配管の撤去や復旧を避けるためにお客さまと打ち合わせをし、同サイズの塩ビ便槽をFRPで補強する特注対応を行い、地下湧水対策としました!事前に真空圧力による強度確認も実施し、通常の破壊強度の2.5倍の真空圧力でも破壊しないことを確認済みです!同サイズでの入れ替えとなったため、配管などはそのままにスムーズな工事ができました。地下湧水がある現場では「FRP製」の便槽をオススメします!地下湧水がある場所では、水圧による変形や割れなど、思わぬトラブルになる場合があります。ダイワ化成製品についてのお問い合わせ、購入のご相談はこちらで受け付けます。092-521-1800受付:08:30〜17:00(土・日・祝日を除く)メールでのお問い合わせカタログ請求はこちらショールームへ行くWebカタログを見る近くの代理店を探すお電話でのお問い合わせメールでのお問い合わせカタログ請求はこちらマンホールサイズ一覧Closeマンホールのサイズ一覧です。便槽など製品の参考資料としてお使いください。