壁の施工方法パイナルフォームは、柱・間柱間を採寸し、1枚1枚プレカットします。その際、通し番号をふって現場へ納品します。施工の際は同じ番号の箇所に施工するようにして下さい。パイナルフォームの幅は、柱・間柱間の内法より大きめに設定され、圧縮されて納まるようになっています。1.標準部の施工法(大壁)パイナルフォームの片側を図のように根柱に押し当て、もう一方を少しずつはめ込みます。パイナルフォーム同士の継ぎ目は、隙間のないように突き合せて施工し、気密テープ貼りすると万全です。入隅に接する部分では、胴縁受けを柱の両側面に取り付けてから、パイナルフォームを施工します。採寸のタイミングが早い場合、胴縁受けの寸法分大きい場合がありますので、胴縁受けの幅を切断し施工してください。その場合、内法の実寸より1~2ミリ程度大きくなるように加工します。パイナルフォーム壁用を所定の位置にあわせ、筋交いに押し付けると線状の痕がつきます。この痕に沿って切断し、隙間がないようにはめ込みます。パイナルフォームと筋交いの取り合い部は気密テープを貼ると万全です。図に示すように、配管部等は室内側にあらかじめパイナルフォームを押し込んだ状態で納めます。コンセント・スイッチボックスについては、パイナルフォームの厚みが大きい場合は、図のように形状に合わせてパイナルフォームを切り欠いて納めることができます。2階根太が、胴差上部に乗る形でパイナルフォームと直交する場合は、図のようにあらかじめ根太間にパイナルフォームを加工した端材を施工し、根太上面をそろえると施工がしやすくなります。根だが平行する場合は、胴差上面とパイナルフォームは隙間のないように密着するよう施工して下さい。図のように防湿層付きの繊維系断熱材の場合、防湿層がパイナルフォームに密着するように施工して下さい。防湿・気密フィルムを別張りする場合は、シートをパイナルフォームに張り下げ、気密テープで連続させます。[×閉じる]カートに入りました。カートへ商品を追加しました。合計99点:999,999円お買い物を続けるカートを見る。