エアコンから水漏れ・原因不明でした。こんな仕事をしていますみんなでBlog(ブログ)お問い合わせエアコンから水漏れ・原因不明でした。その2「エアコンから水漏れ・原因不明でした。数日して御客様より連絡いただきました。「弊社ではこれ以上手がだせないんでサービス手配して良いでしょうか?。「・・・仕方ないな・・」サービスマン点検は点検だけで修理が無かったとしても出張費技術料がかかります。今回の御客様におかれましては「見るだけで金取るのか!!(怒)」と今までなかなか了承もらえませんでしたが今回やっと診てもらうのを納得してもらいました。サービスが訪問、弊社も現場の合間をぬって立ち合いします。その1でも書きましたがこちらのモデルは自動掃除機能付きの最上位モデル。高級機なので自動掃除ユニットのためにドレンパンの水の流れ具合や排水口の様子が見えません。掃除ユニットは複雑な構造のため素人が外すと元に戻せなくなる可能性が高いです。正面カバーグリルをはずして掃除ユニットやフィルターBOXをたところ。ドレンパン+吹き出しグリルをはずしたところ分解されてようやくドレンパンが見えてきました。若干、水受けに水が残っていますが排水には支障無さそうです。予想していたのですがサービスマンによると「ドレンパン一体の吹き出しグリル」が冷風を吹き続けていることで全体が冷えて結露して水が垂れてきたのが原因との見立てでした。「ドレンパン一体の吹き出しグリル」の周囲を覆っている断熱材が年数で劣化すると発生しやすくなるそうです。新旧並べてみると断熱材の劣化が良くわかります。(収縮?して隙間ができています)やはり専門家の見立ては違うんだなあと感心しました。吹き出し口がピカピカになって完了です。残念ながら暑さと湿気のピークは過ぎてしまったので状況の再現は来年になりそうです。水漏れ・不具合無く御客様から御呼びがかから無いことを祈ります。最後までお読みいただき有難うございました。追記:自動掃除機能が搭載されたエアコンは掃除ユニットが熱交換器の前面、あるいは全面を覆っていてドレンパンが覗けないことがよくあります。水漏れ点検で呼んでいただいても対応できない場合がありますので御了承願います。紙器製造工場での機械の改造です。解体工事での電気のトラブルを復旧しました。ブレーカーの初期不良でした。床置きエアコンの取替です。事務所の漏電対策です。RC(鉄筋コンクリート)の住宅の工事です。今年も大変お世話になりました。高天井でも球替えできるかも?。高天井でも球替えできるかも?。集塵機スイッチ交換です。電灯増設の相談受けました。今年もイルミネーション始めました。照明不点=コンセントが潰れてました。照明不点=コンセントが潰れてました。「おかざきクルまつり」に行って来ました。パナソニック「エキスパート工事店」制度とは。パナソニックで表彰されました。原因不明の点灯不良です。インターホンが鳴りっぱなしでした。エアコン停電対応(ドキュメント風)です。CKS(ナイフスイッチ)が破損した原因は・・・。旋盤修理で相談を受けました。自分で照明器具を取り換えたら天井まで壊してしまった?。得意先で講師を頼まれました。エアコンコンセントを200Vにしたい。乾燥炉の排気ダクトの工事です。エアコンから水漏れ・原因不明でした。テレビが映らないのはアンテナのせいばかりではありません。倒れたアンテナの復旧です。コンセントが焼け落ちました。賃貸住宅の退去時の電気設備の復旧もできます。住宅に外部100Vコンセントを増設しました。4K放送受信工事でハマりました。IH調理器の交換の話が増えました。マンションのエアコンを綺麗に取替してみました。2階のエアコン工事にはいろいろ危険があるんです。ALC壁を破損してしまいました。中継ポンプ制御盤の通報装置の設定だけを頼まれました。整列機のモーター交換を頼まれました。飛騨高山まで出張してきました。インターホン取替の依頼です。業務用エアコンを家庭用に切り替えたい?。タイムスイッチ交換ですが・・・。光テレビの配線を母屋から新居へ渡しました。アンテナ:応急処置で喜ばれました。遅れ消灯スイッチを普通のスイッチへ戻しました。IHからIHへの取替です。水銀灯が不点ですが原因はスイッチでした。支給品防犯カメラ取付でハマりました。アパート共用灯の不調で修繕です。新年あけましておめでとうございます。店舗の照明取り換えです。店舗の照明取り換えです。管理会社からのレスキュー依頼です。洗面暖房機の取付です。ブースターの交換で納得していただけました。屋外コンセントを取り付けしたい。エアコンのドレンホースが曲がってました。工場でもアンテナは建ってるかも?。原因究明こそプロの仕事です。台風被害に気が付かず・・・。緊急でエアコンを取替えました。ワイヤレスインターホンへの取替えです。整列機のスイッチ改修(安全対策)です。換気扇取替で難儀・・リフォームのせいでしょうか・・・。マグネットセパレーターの修理しました。機械の付属コンセントを移動しました。コンプレッサの電源工事です。ペンダント照明の配線始末です。整列機のスイッチを修理しました。蛍光灯の注文が無くなりません。電気の来てない倉庫の照明をLEDにしました?。エアコンのフリーダクトがボロボロに・・・。工場の水銀ランプの交換です。その3:高所作業車が動かなくなりました。工場の水銀ランプの交換です。工場の水銀ランプの交換です。家庭用井戸ポンプが動きません。電気図面はもらいましょう。はらでんフェスタ39・開催です!!。電気メーターが隣にはみ出してます。突出し看板の撤去しました。作業の見学は少し離れてお願いします。電気の契約は時々見直しましょう。防犯カメラの電源配線を隠しました。郵便ポストの取り替えをしました。換気扇1台を取り替えるまでのやりとりです。会社のトイレ便座を取替えました。エアコン取り替え、ポンプダウンで手間取りました。あけたらタイマスイッチを増設しました。事務所の床配線を整理しました。作業中に光回線を切ってしまいました。駐車場のモールライトをLEDにできませんでした。リフォーム響(ひびき)のページがリニューアルしました。温室に換気装置を取付しました。吹き抜けの照明交換です。無線LANの中継アンテナを設置しました。引掛けシーリングボディへの改修です。階段下倉庫のスイッチを表示灯付に交換です。照明器具の故障と思ったらスイッチ故障でした。「こどもの家」で外灯交換です。第2種電気工事士試験の講師をさせていただきました。エアコンが壊れた>壁掛けを増設です。天井の埋込照明器具が不点灯で伺いました。2020年に水銀ランプ、蛍光ランプは製造終了となります。蛇口の交換もお任せください。工場で蛍光灯の点検したら改造済でした。保温倉庫の三相動力を増設(容量UP)です。大型工作機械の入れ替え。大型工作機械の入れ替え。大型工作機械の入れ替え。FAX電話機の取替です。エアコンのマルチリモコンですが・・・。第2種電気工事士試験の講師をさせていただきました。第2種電気工事士試験の講師をさせていただきました。電柱のヒューズが切れたため停電。増築でのエアコンの隠蔽配管工事です。埋込照明器具もLED化できます。天井プラスターボードの貼り替えです。三重テレビの受信です。スカパーアンテナの取付です。センサ内臓照明が壊れました。隣に3階建てが建ってしまってBSがみえない・・・。雨の日だけ地デジにノイズが・・・。宅配ボックスの取付です。CKSをNFBに取替えました。停電した!レスキュー出動!。ブレーカがとんだ原因は不明のままです。マンションでキッチン天井照明の取替です。雨の日だけ地デジにノイズが・・・。雨の日だけ地デジにノイズが・・・。鉄筋切断機のON/OFFスイッチ交換です。大規模な工事では仮設電気も大規模です。外部コンセントが室内用?の不思議。蛍光灯の注文がありますが・・・。塗装中のマンションのBSアンテナの復旧ですが・・・。BSだけが時々映らない?。