ICEraQTM※日本フォームサービスは米国GRC社のライセンシングソリューションパートナー(LSP)です。液浸冷却装置とはサーバ等の機器類を直接冷媒に浸し熱搬送(冷却)するモジュール型の冷却装置です。空気冷却の約1200倍の冷却効率を誇ります。空気冷却で必要とされる電力コストの大幅削減が可能です。短期間での構築も出来るためクラウド、ブロックチェーン、IOT、AI、ML、VRといった次世代システム開発に最適な設備です。【製品一覧&データシート】GRC社×Asperitas社によるFAQページ【液浸装置よくある質問集】(外部サイトへ移動します。GRC-NFS液浸冷却装置は液槽ラック、CDU(ポンプモジュール)、冷却装置(冷却塔やチラー等)より構成されます。冷却装置により生成された冷水と熱交換することで、サーバを高負荷状態で使い続けても安全な温度を一定に保ち続けることが出来ます。【冷却の仕組み】1サーバー(基板上ICチップ発熱)排熱により、温められた冷却液をラック上部より排出2温められた冷却液を、冷却液ポンプ(循環ポンプ)で汲み上げる3冷却装置(冷却塔やチラーなど)で冷却された水を用いて熱交換4熱交換により冷やされた冷却液は再びラック内に戻る画像拡大は【こちら】をクリックしてください。液浸化することで熱搬送の為のCPUファンが不要となりそれらを取り外すことで約10~18%ものサーバー自体の省電力化が可能となります。よる塵、埃の排除により故障率低減効果もございます。空冷環境で問題となる騒音についても解消され尚且つ放射ノイズ抑制効果もございます。液浸用サーバーへの変更方法は【こちら】をクリックしてください。電動部品は基本的に冷媒循環の為のポンプ動力となります。MicroJEは0.75kw)であり従来の冷却方式と比較すると冷却に要するエネルギーは90%削減となります。装置としては100kwほどの熱搬送(冷却)も可能なのでmPUEとしては1.02~1.04という驚異的な値を実現できます。画像の全体表示は【こちら】をクリックしてください。上記条件が整えば、これまでマシンルームにしか設置することの出来なかった設備があらゆる場所に設置できます。液浸装置の設置に必要な面積も約8m2程度となるためサーバルームの小面積化や更なる高密度化も可能です。ピーク時の電力節約に比例して空調機用のUPS、自家発電機等のバックアップインフラストラクチャも小型化できます。装置安全性と保守-99.998%の信頼性-冷却装置の核となる循環ポンプは2N冗長構成を採用しております。全ての液浸冷却装置には装置制御の為のセンサー及び管理用PCを搭載しており10秒ごとに各種センサーの数値、挙動を記録し常時診断を行います。ポンプ挙動含め管理は完全自動化されているため致命的な故障が生じる以前に予兆保全対応を行うことができます。画像拡大は【こちら】をクリックしてください。装置保守につきましては弊社グループの総合設備工事会社フォービスリンク株式会社にて承らせていただきます。※42Uラック、52Uラックの場合は1CDUに対するラック接続台数を1台、2台、4台から選択可能です。■25kw/4ラックご要望にあわせ個別設計いたします。詳しくはお問合せください。■50kw/4ラックご要望にあわせ個別設計いたします。詳しくはお問合せください。サーバ等機器類を浸す冷却液は「ElectroSafe-Plus-TM」を使用致します。ElectroSafe-Plus-TM(合成潤滑油)は誘電性流体であり原則的に電気を通さない絶縁体となります。揮発性も低く(Wt%3.7)冷媒注ぎ足しは殆ど必要ありません。人体にも基盤にもやさしく、機器に冷媒が付着した状態でもSSDやメモリ等の交換作業を行うことも可能です。冷媒の引火点は257°Cであり日本の消防法においても危険物として該当されることもなくデータセンター等の一般的な消火設備にて問題なく運用することが可能でございます。液浸冷却のデモ機見学及び検証希望の方は以下問合せ先から御連絡を御願い致します。info@forvice.co.jp液浸装置の他、温度センサ(測点16点+ロガー)、模擬熱源ヒータ、サーバ用クレーン、ディスプレイ、キーボード、マウス、キッティングルーム、各種工具も御用意可能です。