知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。実際に図面を書いていきたいと思います。(ネタばれしちゃうので、同業の仲間からはぶっとばされそうですが、公開しちゃいます。)難しいと思われがちですが、やってみると意外と簡単です。竣工した現場で試してみるとよいです。関しては管轄の諸官庁で独自の基準や規定が定められていることがあります。計画前と計画後に必ず、諸官庁への調査・協議を実施することをオススメします。私は何度も足を運んでいます。建築図に配管図を書いてみます。配管の口径を求める1等摩擦抵抗法1)各器具の給水負荷を求めて、同時使用量を算定する2)配管の許容摩擦抵抗を算定するPOINT(32Aとの境界ぎりぎりなので、再度計算を見直して確認したいところですが、このまま進めます。【1】これまでのおさらいまず、給水方式をおさらいしましょう。)設備設計基準をお持ちの方は、ご準備をお願いします。やってみようシリーズ】給水配菅の実施設計(直接給水方式編)1/2』と同様に下のような建物を想定します。前回の記事はコチラです。地方に立つ平屋のクリニック(診療所)です。・建物規模から「直接給水方式」を採用する。配管図(設備図)の約束事を確認する配管図には、建築図面と同様に約束(決まり事)があります。これら図をもとに現場技術者は図面を読み、工事を進めます。配管図の表記のルール出典:http://www.nou-sera.com/siryou/kigou/haikansetubi.pdf出典:http://www.nou-sera.com/siryou/kigou/kiki.pdf全てを暗記する必要はありません。調べたいときに、このページを確認して頂ければ問題ありません。単行本この商品を含むブログを見る購入されるのも良いとおもいます。建築図に配管図を書いてみます。次に、建築図に配管図を書いてみましょう。結んで頂ければよいです。・メンテナンス性に考慮して、トイレ内のPSから配管を立ち上げて天井裏に配管としました。・PS内にバルブを付けて、点検口からバルブ操作ができるようにしました。PCサーバーや電気関係の上部には配管しないよう注意しましょう。・配管を敷地内に埋設して配管し、給水が必要な個所付近で建物内へ供給させた配管ルートです。・排水配管と同じタイミングで工事をすれば、天井裏配管よりも工事価格が安価となりますが、メンテナンスや更新時に手間がかかります。・小規模な建物で採用されることが多いです。つづいて、配管の口径を算出しましょう。配管の口径を求めるつづいて配管の口径を求めていきます。管径を求める方法は、大きく2種類あります。(概算的な結果がでるので、あまり実用的ではないとされています。)口径を計算する前に、配管の長さを確認しておきます。赤字が配管の長さです。1等摩擦抵抗法1)各器具の給水負荷を求めて、同時使用量を算定する【設備設計基準表2-2】を参照しながら、給水負荷を選定していきます。図に書き込んでいくと分かりやすいです。20L/min同時使用量を【設備設計基準図6-1】を参照しながら計算していきます。配管の区間ごとで流量を求めて、合算していくようなイメージです。これで、同時使用流量を求めることができました。2)配管の許容摩擦抵抗を算定する配管の許容摩擦抵抗を算定します。62.6(m)=2.322(kPa/m)これを、配管の摩擦抵抗線図にあてて検証していきます。配管によって抵抗線図が違うので、配管材料も合わせて確認しましょう。今回は、硬質塩化ビニルライニング鋼管としました。配管口径は「25A」であることが確認できました。(32Aとの境界ぎりぎりなので、再度計算を見直して確認したいところですが、このまま進めます。)同様に口径を算定してこのように配管口径を計算することができました。配管口径を求めて実際に図面を書いてみました。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。