旅館・ホテル・温泉・クワハウス・寮・厚生施設の浴槽。現場の要求に合わせて、丈夫で経済性の高い浴場専用ろ過機。いつもきれいで清潔な湯を造り出し心温まる安心入浴を提供。カートリッジ式3.湯質に合わせてろ過機の「材質」が選べます。・滅菌装置5.大量のろ過能力を持ちながら、据付面積が小さくてすみます。三進SA型ろ過機は耐久性に優れた、FRP製のろ過タンクです。まで幅広く使用できます。運転圧力は0.25Mpaでのご使用を推奨します。(試験圧力0.4Mpa)。タンク単品の販売も行います。2450※改善のため上記仕様は予告なく変更される場合がありますので寸法等確認問合わせ又は承認申請図をお求め下さい。※ワンパスろ過及び固形物含有量が多い場合ろ過能力が変わりますので事前にご相談下さい。※プラント内組込の場合は前後ユニットの仕様等を明示下さい。※運転圧力以内でご使用下さい。水質、泉質に対応する浄化性能。規格化されたろ材が採用できるので浄化力が安定。運転圧力が高めな場合も使用可能。ありながら大量ろ過ができる。珪藻土層でろ過するため、清澄度が高くきれいな湯ができる。ろ過のために薬品を使用しないので水質変化が生じない。透視度が要求される浴場等に最適。1800※改善のため上記仕様は予告無く変更される場合があります。ろ過工業はろ過精度が高い珪藻土方式を見直し、特殊な縦型ろ過筒を開発。ろ過装置を完成しました。3600×3000×3100※改善のため上記仕様は予告無く変更される場合があります。ラジカルマスター®との併用をお奨めします。1700※改善のため上記仕様は予告無く変更される場合があります。)内の数字は蓋を開けた時の寸法です。水、湯には水質基準があります。対して1時間あたり2回転を推奨しますが、ラジカルマスター®の併用で能力を抑える方法もあります。配管材料は水質・泉質に合わせて耐食性、耐熱性に優れたものを選択して下さい。(耐熱塩ビ、ライニング管、SUS等)ウオーターハンマー。逆圧等の発生が予測される場合は、防止策を施して下さい。機器設置床面は浴槽満水位より60cm以上低い場所が適しています。並列型の勧めほとんどの場合、機器が設置された後、建物の搬入口は閉鎖され、機械室への出入口は90~120cm幅になります。