天井裏で破裂したら、水浸しになっちゃいますからね!(実際現場で経験したことがあります。天井裏の配管を保温しなかったのが原因らしい。)天井裏でも、凍結する可能性があるので注意です。何より、「使いたい時に使えない!」というストレスを与えてしまうことが最大のデメリットだと思います。凍結防止対策1|水抜き弁の設置!(使わない時は必ず水抜き)使わない時は、水抜きが効果的です。水抜きをしやすい構造としておく必要があります。水抜きで便利なのが『水抜き弁(水抜き栓)』です。排水層を設ける以外は、止水弁と同じ要領で設置します。配管内の水を地中へ放出できる弁です。「外部トイレ等」「屋外にさらされる場所」「寒冷地」の計画に設置しておくことをお勧めします。2|凍結防止ヒーター巻き凍結ヒーター巻きも対応策としては、王道ですね。出典:http://daitokutech.biz/siliconheater.html「定尺型」から「フリー尺型」まで色々なタイプがあります。Hardwareこの商品を含むブログを見る後々の更新を考えると「定尺型」で「サーモ付き」がお勧めです。サーモ付きは、温度によってヒーターのON-OFFが可能なタイプです。7°C:「ヒーターOFF」といったように、不要なヒーター運転をカットすることができるので、電気代を節約することができます。材料ごとに適切な施工方法がありますので、必ず「施工要領書」を確認しましょう。出典:https://www.rakuten.ne.jp/gold/suidou/html/touketsu-sekou.htm保温材を施すことも忘れずに!3|凍結防止水栓を設置(チョロチョロ出し)水が流れていると水が凍らない特性を活かした方法です。単純で簡単な方法です。それを、外部温度によって自動で制御できる水栓があります。それが「凍結防止水栓」です。Hardwareこの商品を含むブログを見る構造の秘密は、内部に設置された温度感知部です。出典:https://www.rakuten.ne.jp/gold/suidou/html/touketsu-sekou.htmチョロチョロ出しを、サーモの動作によって制御します。凍結しそうな時だけチョロチョロ出しするので「水の節約」に繋がります。最大のメリットは、水栓上部を取替えることで既存の水栓にも設置できる点です。1)ヒーターのような電気代不要。2)工事が完了した後でも施工可能。施せる対策を紹介させて頂きました。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。