グループ会社採用情報インターンシップ情報ニュースニュースリリースお知らせ知る・学ぶ・楽しむ知る・学ぶ・楽しむTOPページ内を移動するためのリンクです。よしひこ))の100%子会社、株式会社グリーンパワーくずまきの風力発電所7号機において、3枚のブレードのうち1枚が脱落する事故が発生いたしました。当社では、全12基の風車の運転を停止する一方、当社、風車メーカー(ヴェスタス社)及び学識経験者で構成する事故調査委員会を設置し、原因調査と再発防止対策についての検討を行なってまいりました。その調査結果から今回の事故原因は、ブレードの構造部材であるルートスパー(根元側)とメインスパー(先端側)との接合部に製作過程で、異物(メインスパー材料保護用ビニール)が混入したため、これに起因して当該接合部に剥離が発生し、時間経過とともに応力を受けて、次第に剥離が進展・拡大し、最終的に破損に至ったものと判明しました。よるブレード内部の空隙調査を行い、ブレードの安全性及び健全性が確保されていることを確認いたしました。今後は、定期的な目視点検を継続的に実施すること等により、安全運転に万全を期する所存でございます。今回の事故及び設備停止に関しましては、地域の方々を始め、関係者の皆様には大変なご心配をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、今後とも安全の確保を最優先に、風力発電所を運営して参ります。reserved.おすすめコンテンツ3分でわかる!J-POWERJ-POWERってこんな会社。ついてでんき犬がわかりやすくご紹介します。J-POWERグループの紹介J-POWERグループ各社の事業内容や特長をご紹介いたします。TopCLOSEニュースリリース2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999。