あるご質問よくあるご質問とその回答FEP管は各社形状が違うと思います。どのようなメーカーに対応しておりますか?スパイラル形状のFEP管であればどこのメーカーでも取付けできます。山が独立している形状は取付けできません。3653に準拠した寸法の内径を確保した仕様となっておりますので、問題はございません。PLジョイント/Stypeで施工すれば完全に防水できますか?現場状況および施工状況により完全防水を保証するものではありません。試験上0.03MPaをクリアしております。丸型ではなく角型のFEPで施工を検討しております。PLジョイント/Stypeを使用する方法はありますか?角型から丸型FEPへの変換アダプターを製造しているメーカーであれば変換アダプターをご使用いただき、PLジョイント/Stypeは通常施工にてご使用いただけます。ミズブロックの原材料は何ですか?ミズブロックの主成分は、無機充填剤(炭酸カルシウム)及びポリオレフィンです。株式会社立基による共同開発止水材です。非難燃性の製品はありますか?本製品はすべて難燃性のみの商品となります。官庁物件での使用は可能ですか?数多くの納入実績がございます。納入実績をご参照ください。ハンドホールのノックアウトなどのテーパーやRがかかった箇所での取り付けは可能ですか?テーパー部やR部ではPロック側の締め込みが不完全になりますので取付けはできません。Pロックの締め込みには特殊な工具が必要ですか?Φ30~Φ100は手締め施工でOKです。大口径のΦ125、Φ150は専用の締め具もしくはベルトレンチ等でしっかりと締め付けてください。大口径の施工については施工方法よりご確認ください。