凍結した排水管の解氷作業スノーダクトの凍結でご連絡いただきました。施工前の様子お客様が所有する3階建て倉庫の1階床面が水浸しの状態でした。3階の排水管に亀裂が入っており、その部分から水が溢れ、壁をつたって1階まで落ちていったようです。亀裂の入った箇所の直ぐ近くに排気口があり、そこからの冷気で排水管内の水が凍結したようです。「排水ダクトの水が凍っているため、融かして欲しい。施工のポイント状況を確認すると、3階のダクト接続部分が裂けているため、その部分を中心に解氷作業をすることにしました。排水管(塩ビ管)にドリルで小さな穴を開け、氷を溶かすための蒸気注入口を作ります。下の写真は穴あけ後の排水ダクトです。穴から蒸気を入れ、氷を溶かします。今回使用した蒸気ボイラはこちらです。上からの解氷作業では融かしきれませんでした。今度は、職人と一緒に2m程雪を掘り起こし排水枡を探し、下から解氷作業をすることにしました。下から解氷すると、融けた水が排水されるため、効率よく作業ができます。解氷作業を終了したのち、亀裂の入った箇所を復旧しました。新しい排管を接続します。最後に防火材を巻いて作業完了です。スノーダクトについて詳しくはこちらをご覧ください。学】スノーダクトの凍結は、雪解けが始まる冬の終わり頃から、春の始まり頃に集中します。ダクトのゴミ詰り、排水管の断熱不足、天井裏の断熱不足、冷気がダクトに直接吹き付ける場合など、凍結の原因は様々あります。無落雪住宅にお住まいの方は、年に一度、スノーダクトのゴミ掃除をすることをお勧めいたします。こちら水まわり設備から手すりまで、場所別、目的別に住宅リフォームをご案内!実際に施工した事例をテーマに分けて一覧にしています。法人向けリフォームすけみつの安心保証お引き渡しまでの流れよくある質問と答えリクルート情報リフォームローンお問い合わせ・お見積もりフォームすけみつはトクラスをおすすめしますペットにとって心地良い部屋は、人にとっても優しい部屋になります。