鋼管JIS記号1類、2類、3類試験で問われる可能性があります。知っていれば解けますが、知らなければどうしようもありません。この写真を見て違和感を感じたならば、あなたはオールラウンダーの消防設備士かもしれません。もったいぶらずに話を進めます。この写真で注目して欲しいのは、中央部に伸びている縦管と、その縦管につながっているベージュ色の箱状のものです。縦管は連結送水管につながっている配管で、ベージュ色の箱状のものは連結送水管の放水口です。ここで、外階段に注目してください。足元のほうを見ると、この外階段は地面に接しているのがわかると思います。この外廊下は1階と2階のはず。なると、連結送水管の放水口が設けられているのは2階部分。2階に放水口?そう、連結送水管の放水口は、1階と2階には不要なはずです。それなのに、このマンションでは、2階部分に放水口が設けられているということです。このマンションは傾斜地に立つマンションで、写真手前側が高くなっており、写真向こう側が低くなっています。高いほうから見ると1階と2階に見えるけれども、低いほうから見ると2階と3階に見えるというわけで、3階ならば放水口が必要というわけです。それでは、高いほうから1階と2階に見てもらえれば、放水口は不要ではないかとの疑問があると思います。そのようにしてしまうと、1階の下に地階があるということになってしまいます。ともに、かなり厳しく取り扱われてしまいます。地階として見られるよりも、地上階として見てもらいたいとの判断ではないでしょうか。ネットマニアソーシャルネットワーキング。