塔体各部ベアリング等消耗品オプション部品アフターサービス熱交換器(充てん材)循環水が外気と熱交換される部分で、クーリングタワーの要です。ここに問題が生じると熱交換効率が低下し、無駄なエネルギーを使ってしまうことになります。上の写真のように、充てん材にスケールや藻が付着すると、通風抵抗が増加し通過風量が減少するため、熱交換効率が低下し、循環水の温度が下がらなくなってしまいます。散水も均一に行われなくなるため、循環水の温度が下がらなくなり、エネルギー効率を低下させます。スケールや藻はレジオネラ菌等の温床になりやすいため、除去が必要です。これらの問題を解決するため、充てん材の定期的な洗浄が必要となりますが、充てん材自体も洗浄時の破損や紫外線等により劣化が進みますので、10年間程度を目安に交換が必要となります。