機種を変更した後も既設配管を再利用したい。隠蔽配管を再利用したい。機種を変更した後も既設配管を再利用したい。隠蔽配管を再利用したい。機種を変更した後も既設配管を再利用したい。隠蔽配管を再利用したい。冷媒(R22)機種から、冷媒(R410A、R32)機種に機種変更する場合に、既設配管をそのままご利用して据付けできます。●既設配管ご利用時の注意事項1古いエアコンの取外しの際は、約30分間冷房運転をしてからポンプダウンしてください。配管内に残留する冷凍機油の量を少なくできます。2配管の肉厚が0.8mm以上あることを確認してください。(新冷媒機種は圧力が高いためです)フレア部は新冷媒用の寸法で作り直してください。33.6kW、4.0kW、5.0kW、5.6kW機種は、別売部品の異径継手を使用して既設の液管(φ6.35)ガス管(φ12.7)を利用できます。4圧縮機の焼付けや巻線の損傷等により配管内に鉄粉が生じたり、極端な油の劣化がある場合には配管洗浄の実施、または新しい配管に交換してください。5配管の再利用については、販売店によくご相談の上、現場の確認をご依頼ください。役に立たなかった今後のFAQ作成の参考にさせていただくため、ご意見を入力してください。(200文字以内,個人情報の入力はお控え願います。)※製品に関するお問い合わせはページ下部のリンクからお寄せください。