leonparson.comニュース・トピックスE-mailでのお問い合わせサイトマップ平成28年4月熊本地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。○安心&安全予期せぬトラブルにも迅速な対応ができますトラブルを未然に防ぎ、もしものときにも素早く復旧。高い品質を確保したFREQROL-A800は信頼性と安全性を第一に考えた製品です。○簡単な設定と充実の操作機能USBメモリによりパラメータコピー、インバータセットアップソフトフェアのよる簡単セットアップ。制御回路を簡単に配線、操作できます。省エネモニタにより省エネ効果の確認が容易にできます。よりモータ効率を最大限に向上させ、より一層の省エネ効果が期待できます。ノイズ対策やグローバルな規格にも適合。インバータND定格容量(kW)(5)タイプ-1:FM-2:CA※この図面はFR-A820-1.5K、2.2K、3.7KおよびFR-A840-0.4K、0.75K、1.5K、2.2K、3.7Kの図面です。380*1適用モータは4極の三菱標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。*2定格出力容量は、出力電圧が440Vの場合を示します。*3定格入力電流は定格出力電流時の値を示します。定格入力電流は電源インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。海抜1000m以下*45.9m/s2以下*5、10〜55Hz(X、Y、Z各方向)*1ベクトル制御対応オプション装着時のみ有効です。*2FR-A820-5.5K(00340)以上、FR-A840-5.5K(00170)以上は、初期設定ではトルク制限レベルにより150%に制限されます。*3輸送時などの短期間に適用できる温度です。*4海抜1000mを超える標高(最高2500m)に設置する場合、500mごとに3%の定格電流低減が必要です。*5FR-A840-160K(04320)以上は、2.9m/s2以下です。設備プロ王国・の取り扱い商品のなかでも、販売実績ベスト3に入るインバータ。国産一流メーカー品を豊富にラインナップしております。三相入力タイプはもちろん一般のご家庭でもお使いいただける単相入力タイプも在庫しております。(税込)すべての配送方法と送料を見る※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。追加送料がかかる場合があります。入会特典ポイント利用後のお買い上げ金額(小計){{actualPrice}}円カードへのお申し込みはこちら※21:00〜翌9:00のお申し込みについては翌9:00以降に入会審査を行います。※この特典進呈には上記遷移先のページからのお申し込みが必要です。当日出荷予定(店舗休業日を除く)※注文個数によりお届け日が変わることがあります。中期経営計画に関する情報を掲載しています。業績や財務に関する情報を掲載。IR過去の決算関係書類及び決算発表などのスケジュールを掲載しています。Reserved.A。