発電機メーカーが開発したトコントローラです。弊社交流発電機を風力又は水力発電装置として使用する為の、充電装置として開発致しました。風力又は水力発電の発電電圧がDC17V以上になったら自動的に起動し、それ以下になったら自働的にスリープモードになります。±0.5V以下になると赤LEDをフラッシュ点滅させ過放電を知らせます。過放電モードの時はトリクル充電モードになり、ゆっくりと充電を行い、充電電力40W以上はカットします。短絡ブレーキ動作ディップスイッチ=10(風力発電機)の場合に動作します。発電機の定格電圧に対し103%の電圧で短絡ブレーキが自働開始され、3分経過後自動的に短絡ブレーキが解除され通常運転に戻ります。ブレーキ抵抗は1Ω/200W程度の抵抗を接続します。発電機電圧(流量に比例)に比例した電力を充電します。他の充電装置からのパルス状の充電電流の回り込みで誤動を起こしたり風車が減速したり致しません。ハード最大電力化回路(弊社独自の方式)で常に充電電力の最適化を図って充電します。それにより約88%以上の変換効率を実現しました。蓄電池残量の減少で負荷を遮断し過度な放電を防ぎ蓄電池を保護します。三相交流発電機の出力を単相直流に変換できます。30A)ソーラーパネルと風力発電機で発電したエネルギーをバッテリーに蓄え、夜間照明に利用します。バッテリーは繰り返し充電に適したディープサイクル型の利用をお奨めします。※各機器間にはブレーカやヒューズを入れてください。