あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。制御盤、付属品のカタログを掲載しました。デザインをリニューアルしました。あるご質問(FAQ)サイトリリース最新のFAQMC5型直結加圧形ポンプユニットについて、キャビネットの内側に防音材(吸音材)が貼られていますか?NX-DFC型のインバータ冷却用ファンの制御が知りたい。★検索のヒント⇒1全型式でヒットしない場合は、機種名で検索してみてください。MC52複数のキーワードを入力する場合は、間にスペースを入れるとAND検索になります。3アルファベット・ひらがな・カタカナでの1文字検索はできません。S型4キーワードにハイフン”-”を付けると、そのキーワードを除外して検索します。揚程10mは何MPaですか?約0.1MPa(約100kPa)です。20:59ポンプの消費電力は何を見ればわかりますか?消費電力は、代表特性または試験成績表では電動機入力(kW)として示されています。実際には、同じポンプでも運転のポイント(吐出し量)が変われば電動機入力値は異なります。このため、使用する吐出し量の時の電動機入力値を見てください。加圧給水ポンプユニットはなぜ吐出圧力一定の機種より省エネなのですか?吐出圧力一定方式は最大流量の時に、末端で必要な水圧が確保されるポンプの能力で運転します。このため小水量の時には配管抵抗の減少分だけ末端圧が上がります。ポンプ能力を下げるので省エネになります。15:49MC5でE006起動頻度異常が出ました。いう意味でしょうか?圧力タンクのダイアフラムが破損し圧力保持できなくなっているか、フロースイッチが正常作動しておらず常に少流水を検出してるかもしれません。サービス会社にご連絡ください。20:59並列運転:能力の異なるポンプを並列運転するとどうなりますか?能力の異なるポンプ1、ポンプ2の能力曲線(吐出し量-全揚程)を添付図のとおりとすると、並列運転を行なったときの合成能力曲線は太線(ポンプ1+ポンプ2)となります。この合成曲線は、ある全揚程でのポンプ1とポンプ2のそれぞれの吐出し量を加えた値を示します。18:13ダイヤフラム式圧力タンクの点検手順が知りたい。点検手順書を添付していますので、ご参照ください。19:30NPSHとは何ですか?NPSHと呼ばれるものには次の2通りがあります。ポンプ毎に固有の数値で、ポンプメーカーから客先に示す値です。(客先の仕様書では、例えばRe-NPSHを4m以下とすること、というように指示されることがあります。16:37モーター出力を変えるとポンプ能力は変わりますか?ポンプ部分が全く同じであれば、モーターの出力を変えてもポンプの能力は変わりません。この場合、11kWのモーターで運転してもポンプ能力はSJ4-125×100J515の能力のままです。16:37漏水でポンプ室が水浸しになり、加圧給水ポンプユニットが水没しました。ポンプ室の排水が終われば運転できますか?電動機やセンサ類に水が浸入し、内部に錆が発生したり、絶縁が低下したりしている恐れがあります。継続して使用するのは危険です。以下よりダウンロードしてください。09:15Av-NPSHとは何ですか?大気に開放の水の表面には大気圧がかかっており(大気圧で押されており)、その値は標準大気圧で10.3mです。配管の中を真空にすると、大気圧に押されて水は10.3mの高さまで上がってきます(添付図)。以下よりダウンロードしてください。以下よりダウンロードしてください。09:07直列運転:能力の異なるポンプを直列運転するとどうなりますか?能力の異なるポンプ1、ポンプ2の能力曲線(吐出し量-全揚程)を添付図のとおりとすると、直列運転を行なったときの合成能力曲線は太線(ポンプ1+ポンプ2)となります。この合成曲線は、ある吐出し量でのポンプ1とポンプ2のそれぞれの全揚程を加えた値を示します。20:36MC5でE005フロースイッチ異常の原因は何が考えられますか?異物のかみ込みなどにより正常に動作できなくなっているかもしれません。点検が必要な為、サービス会社にご連絡ください。20:59給水ポンプのメーカー保証期間は?メーカー保証は一年間です。18:14NPSHはどのように使いますか?ポンプのRe-NPSHと配管等のAv-NPSHを比較することにより、ポンプが正常に運転可能かキャビテーションが発生するか判断できます。運転可能と判断できます。16:37テラルのポンプでPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用している機種はありますか?ありません。18:11Re-NPSHとは何ですか?Re-NPSHとは、ポンプが運転するときに羽根車の入口部分が真空にならないように加えておかなければならないヘッド(揚程)のことです。厳密な説明ではありませんが、言い方を変えればRe-NPSHとは、「ポンプが自分の内部に持っている、吸込み側の抵抗」または「ポンプでの圧力低下」と考えることも出来ます。16:37直結給水ブースタポンプ(増圧ポンプ)を使用している。増圧ポンプ操作手順を参照ください。が発報時、圧力が復旧すると警報をリセットしなくても自動復旧しますか?リセットしなくても自動復旧します。エラー表示は残りますが、リセットで消えます。以下よりダウンロードしてください。09:12給水ユニットの圧力タンクを断水回避して交換したい。締め切り運転にならないように給水ユニット吐出側の水栓を最低一箇所開いて手動運転しながら交換してください。19:06MC5型直結給水ブースターポンプの高置水槽方式について、電磁弁はどこに設置しますか?ポンプユニットの直接吐出側に設置してください。高置水槽方式に関する注意事項を記載した資料を添付していますので、ご参照ください。19:32直結増圧ポンプで水道本管圧力が高い時ポンプは停止しますか?直結増圧ポンプであらかじめ設定された圧力(L:吸込圧力高)より高くなると、ポンプが停止し、ユニット内のバイパス配管を経由して給水されます。ポンプは機種によって強制運転を1日数回行います。18:34増圧給水ユニットキャビネットタイプMC5で標準で無電圧の外部警報端子を有電圧にして使うことが出来ますか?制御盤内に警報用電源の端子が有ります。外部警報端子(無電圧a接点)と警報用電源を組み合わせて有電圧出力を行うことが出来ます。16:40MC2-DFC型ブースターポンプの仕様が知りたい。カタログをご参照ください。モデルチェンジ等で一部の仕様が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。19:37松下製の増圧直結給水装置のポンプ寿命時間は、何時間で警報が発報しますか?25,000時間です。2設定表示を長押しする。3矢印ボタンを押しリセットする。ポンプ1号又はポンプ2号に合わせる。シマシタ」と表示される。14:41MC5型の直結加圧型ポンプユニットでフロースイッチを交換したいのですが運転停止にしないといけませんか?MC5型は構造上運転停止にしないと交換出来ません。横配管に設置してください。15:44旧松下PH-_B型増圧給水のポンプ寿命「H16&H26」異常解除について「H16&H26」は運転時間25,000hで表示が出ます。リセット」長押しでリセット終了メッセージ表示します。MC4、MC5の外部警報端子は無電圧ですか?無電圧a接点です。17:28給水ポンプの制御盤が表示しない。電源が正常な場合、制御盤が故障してる可能性があります。最寄の営業所にご連絡ください。18:57MC5型直結加圧形ポンプユニットについて、キャビネットの内側に防音材(吸音材)が貼られていますか?防音材(吸音材)を貼り付けています。材質はウレタン樹脂です。18:10NX-DFC型のインバータ冷却用ファンの制御が知りたい。ポンプ運転中は冷却ファンは動き、ポンプ停止後、インバータの温度が40度以上なら冷却ファンは動き続けます。インバータの温度が40度未満になると、冷却ファンが停止します。以下よりダウンロードしてください。09:05MC4型ブースターポンプの仕様が知りたい。カタログをご参照ください。モデルチェンジ等で一部の仕様が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。19:38給水ポンプユニットの制御盤の移設は出来ますか?出来る機種がありますので、最寄りの営業所にご相談ください。18:58MC5のモータの塗装色が知りたい。