17:40水道本管工事の後、直結加圧ポンプを復旧させたらE009(吸込圧力低下)が発報された。水道本管工事の直後は配水管の圧力が低下しています。圧力が復帰するまでお待ちください。17:13MC5の高置水槽方式で使用する電磁弁は、縦配管に取り付けても良いでしょうか?縦配管には取り付けないでください。横配管(水平)配管に必ず設置してください。以下よりダウンロードしてください。18:00AC-DFC型ブースターポンプの仕様が知りたい。カタログをご参照ください。モデルチェンジ等で一部の仕様が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。ポンプ全揚程が29m、押込圧力が20mなら49mになるのか?なりません。吐出圧一定で制御しているため。13:26MC2の取扱説明書が欲しいのですが。この製品は生産中止になっています。以下よりダウンロードしてください。09:07直結給水ブースタポンプMC5型の停電時の圧力損失が知りたい。逆流防止器の圧力損失とほぼ同じになります。添付資料をご参照ください。18:26MC5-W3の逆流防止器をテストキットで点検するとき運転停止にしなければいけませんか?1個づつ逆流防止器の点検は出来ます。資料をご確認ください。20:04直結給水ブースターポンプMC4型の外部出力パターンの確認方法は?通常の盤面操作では外部警報出力パターンの確認、変更は出来ません。取扱説明書の該当ページを良くお読みいただき、指示に従ってください。