前回のブログでも少しお話をさせていただきましたが今回はさらにわかりやすくお話していきますね(^o^)丿この設備の特徴として・従来の設備のような受信機がありません。同様のイメージですが、別の製品となるので注意が必要です!!以上より、施工に時間がかからず、費用も抑えられることが最大のメリットではないでしょうか。設置が必要となる主な場所も緩和されており、次のようになります。従来の設備では必要であった廊下や階段、天井裏には設置不要です。いいところばかりを並べてきましたが、注意点もあります。1.木造の場合に設置できるのは2階まで......つまり、3階建ての施設には導入できません。.感知器を連動させることが必要なため、最大で15台程度までの仕様となっています。※メーカーによって数量が異なります。通常、認められません。国家検定の試験が異なるため、代替とはいきません。4.電池式のため、約6年ごとに電池交換が必要です。5.既存施設における経過措置としての猶予期限が平成30年3月31日までとなりますので、この間に設置して、消防機関へ届出を済ませなければなりません。挙げてきましたが、猶予期間も1年を切りました・・・。