あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。BD3L型排水ポンプ制御盤について、ビルピット機能を有効にした時、起動停止に関する制御方法(どういう条件の時に起動し、停止するか)が知りたい。17:33印刷BD3L型排水ポンプ制御盤について、ビルピット機能を有効にした時、起動停止に関する制御方法(どういう条件の時に起動し、停止するか)が知りたい。回答ビルピット機能を有効にし、例として、ビルピットタイマ設定を120分に設定した場合、水槽の水位が「起動水位より下で、停止水位より上」の状態で、ポンプが120分間停止した状態が続くと、起動します。ポンプ運転後、停止水位でポンプが停止します。アンケート:ご意見をお聞かせください解決した解決したが分かりにくい解決しなかったご意見・ご感想をお寄せくださいお問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます関連するFAQCMF2型マイルドファンのプーリ交換を行います。プーリ部の穴径(=軸径)は分かりましたが、プーリの軸穴、キーサイズは新JISかどうか分かりますか?グランドパッキンの交換手順が知りたい。