今回は個人的に重要度が低めの部類に入る単元です。「へぇ~そうなんだー。」くらいの気持ちで読んでもらえたらと思います。電力円線図の円の大きさ電力円線図の単元でも説明しましたが、電力円線図には下図のように受電端の円線図と送電端の円線図があります。\({P}_{s}{Q}_{s}\)については電力円線図のページを参照してください。今回はこの電力円線図のグラフの位置や半径について考えていきましょう。送電線路のR,X,Zは一定であることを考えると、電力円線図の円の中心位置や半径は次の要素で決定することが分かります。\)を使って二つの円がどういうグラフになるか見ていきましょう。VsとVrの比を変化させて電力円線図を描く条件として、R=2[Ω],X=4[Ω],Vr=6600[V]として電力円線図を見ていきます。遅れ無効電力を正として考えていきます。\)=0.9のときすなわち、Vs<Vrのようなフェランチ効果がおきるような場合ですね。こんな感じのグラフになります。(実は二つの円は接していません。\)=1.0のときすなわち、Vs=Vrのような場合ですね。原点ピッタリで二つの円が接していることが分かります。\)=1.1のときすなわち、Vs>Vrのような場合ですね。こんな感じのグラフになります。(実は二つの円は接していません。)さて、もう少し分かりやすくする為に、この3つの電力円線図を重ねてみましょう。いやー非常に美しい!!惚れ惚れしますね。それは置いといて・・・接点や円の中心をプロットして、もう少し分析してみましょう。上図より、point!受電円と送電円の中心と原点は同一直線状にある。いうことが分かります。「んでその知識をどう活かすの?」と言われたらそれまでなのですが、そういう性質があるということを分かっていると方程式から電力円線図を作図するときの円の中心の位置を間違う事は無くなると思います。実際、平成30年度の電力・管理で電力円線図を作図する問題が出題されていますので知識として知っておくと何か役立つかもしれません。して数学と理科を指導。塾講師としての経験は約10年。塾講師の経験を生かして、短期間で資格合格する為のマニュアル的なサイトの立ち上げました。2016年度:電験3種合格2017年度:エネルギー管理士試験合格2018年度:電験2種合格ゲーム/アニメ/音楽/節約/お金/時短術/などなど色々なことに興味を持っています。ついてWordPress.orgドキュメンテーションサポートフォーラムフィードバックログイン。