京都の小さな引越屋&エアコン屋。お客様にも荷物にもお財布にも優しい六八引越サービスです(^^)焼けたプラグエアコンのプラグがショートしたのが下の写真ですジャック(メス)側だけでなくプラグ(オス)側の金属部分も溶けちゃってます家の壁は黒いススがクロスに付着した程度で済みましたが、非常に危ないですよねエアコン専用コンセントから延長コードを引っ張ってはったんですが、こうなった原因は、延長コンセントを使ったから・・では、ありません1番の理由は、お客様自身で取り付けたこと。お仕事は電気工事関係ではありません取り付けたエアコンは、2.8kW。コンセントの形状は「IL」タイプですエアコンをつけた面の壁には「II」タイプの専用コンセントが付いていました延長コードを使った理由=サッシを挟んで逆のサイドにエアコンを取り付けた、ですがコンセントのある方に取り付けたとしても同じことが起こった可能性は非常に高いですなぜなら、室内機の電源コードのプラグを「II」に交換した。これが原因だから壁のコンセントに合わないから電源コードのプラグを交換、じゃなく電源コードのプラグ形状に合うように壁のコンセントを交換してくださいねって、普通しないですよね。