分布負荷について配電線路の負荷は一般的に末端に集中していなくて、線路に沿って分布しています。よって、末端に近づくほど配電線路を流れる電流が小さくなっていき、線路の電圧降下により線間電圧も下がっていく。文字だと分かりにくいので図で説明すると・・・下図のような感じです。極端な例ですが、手前の負荷は6600[V]で受電出来ているのに対して、末端は線路の電圧降下によって6000[V]での受電となっています。このような負荷の分布に関する問題が電験2種では出題されます。分布負荷の問題パターン問題のパターンは大きく分けて2パターンあります。point!1負荷電流がどの点でも同じ2負荷電流が直線的に変化するまとめると下図のような感じです。【パターン2】では、AP間の電圧降下とBP間の電圧降下を等しくする点Pの位置や、給電点をAにしたときとBにしたときの電力損失を比較する問題などが挙げられます。いずれの問題も積分を使って解くのが王道パターンになります。問われる内容がある程度パターン化されているので次のような流れでほとんどの問題を解くことできます。point!1負荷電流を距離の関数で表す。21式を距離で積分し、線路電流を距離の関数で表す。32式を距離で積分し、電圧降下や電力損失を求める。シンプルでしょ?下図のようなイメージが頭の中にあるとOK!!問題パターン問題のパターンはそれほど多くないので以下の記事にまとめておきます。上記5パターンを理解すると多少問題を捻られても応用力でカバーできるかと思います。ちなみに上記5パターンの結果をまとめておくと以下の表のようになります。して数学と理科を指導。塾講師としての経験は約10年。塾講師の経験を生かして、短期間で資格合格する為のマニュアル的なサイトの立ち上げました。2016年度:電験3種合格2017年度:エネルギー管理士試験合格2018年度:電験2種合格ゲーム/アニメ/音楽/節約/お金/時短術/などなど色々なことに興味を持っています。ついてWordPress.orgドキュメンテーションサポートフォーラムフィードバックログイン。