サイトマップsolutionmaintenancedatabasemembercompanyPRESAGE-SXPRESAGE-PX/FXPRESAGE-RmmEXEC-SLEC-ISU特定施設届出サポート省エネ診断ブロワーよくある質問PX/PXVは同ラインに接続された複数の(真空)ポンプを、タンクに取り付けた圧力センサーで運転台数を最適化制御します。薬液、腐食性ガスなどで圧力センサーに腐食や変質などの影響が生じる場合は、4-20mAの圧力センサーをご支給いただく場合がございます。SYSTEM盤間通信ネットワークにより、複数のポンプやファン、周辺機器やそのほか制御機器を一括制御し一元管理します。ネットワーク上の、複数のセンサーにより特定個所の補正をします。グループ制御「PX/PXV」ポンプを能力ごとに分類し、最も効率のよい運転方法で制御します。同一グループ内では、ポンプごとの積算運転時間を均一化制御します。より、不足量分を補うポンプを自動選択して予め起動させておくか、タッチパネルで設定したタイマーにより通常の設定圧力を自動的に立ち上げる制御を行い、これによって圧力異常を防ぎ、必要最低限の圧力を維持することで省エネを図ります。回転数制御によるポンプ、ファン、ブロワーなど2乗低減トルク負荷の消費電力は回転数の3乗に比例します。これによって流量の調整に、回転数制御を用いることで消費電力を低減することが可能です。主機ポンプにインバータを接続し、常時インバータを稼働させて他のポンプを最適化制御します。FXV:インバータ内蔵ファン制御盤ファンモーターにインバータを接続し、センサーによる一定流量制御をおこない最適化制御します。SDカードに保存し、PCで閲覧できます。