2019年11月8日SHAREツイートシェアはてブLINEPocket工場やビル、病院などでは多くの電気を使います。事業運営のために電気は必須エネルギーでしょう。電気設備はどのようなものなのか?どれくらいで更新しなければならないのか?など、設備管理は難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、多くの電気を使う需要家の方向けに、高圧受変電設備の仕組みと設備の交換時期についてご説明します。お読みになる前に本記事では一般の方にわかりやすく伝えることを目的にしております。そのためご利用中の高圧受変電設備には当てはまらないこともあるかと存じます。更新が必要か否かは現場によって違いますので、担当の電気主任技術者さんや弊社にご相談ください。作られた電力は通常50万ボルト近い高圧で、そのまま利用することはできません。変電所を通して徐々に電圧を下げながら運ばれます。一般的な家庭や小規模な施設へは電柱上の変圧器で200ボルトや100ボルトに変圧されますが、大規模な工場やビルなどの大口需要家の場合6,600ボルトの高圧で受電し、敷地内に配置した高圧受変電設備で変圧することとなります。(開放式ともいう)とキュービクル式高圧受変電設備に分けられます。>主に大容量の電力を使用する工場などで使われます。フレーム鋼で構築された基礎に、遮断器や継電器などの機器を取り付けたもので、屋外に設置されていることがほとんどです。環境の影響を受け易いというデメリットがあります。<キュービクル式高圧受変電設備>高圧受変電設備をキュービクルと呼ばれる金属製の箱の中に収納したものです。箱の中に収納されているので、環境の影響を受けにくいというメリットがありますが、増設や交換をする際には、事前に準備する必要があり、手間がかかるというデメリットがあります。1高圧気中開閉器(PAS)受電側で電気事故が発生した場合にそれを遮断して、電力会社に事故が波及するのを防止する役割を果たすもの。2避雷器(LA)電力会社の配電線から侵入してくる雷などの異常な電気を、地面に逃がして電気設備を守るもの。この写真は1と2が一緒になっている、LA内蔵型PASです。3高圧ケーブル高圧の電気を安全に送る電線。「切る」信号を送るもの。電柱の下の方に付いています。下:中の写真5キュービクル電気設備機器を金属の箱に収めたもの。6高圧真空遮断器(VCB)変圧器の容量が大きい設備の電気を「入り」「切り」するもの。高圧の電気が漏電した場合や短絡したときに、地絡継電器や過電流継電器と組み合わせて電気を「切る」働きをするもの。「切る」信号を送るもの。(LBS)変圧器の容量が比較的小さい設備の電気を「入り」「切り」する。高圧限流ヒューズと組み合わせ使用するもの。9変圧器(トランス)高圧の電気をお客様が使用する電圧に変換するもの。10高圧進相用コンデンサ(SC)わずかに発生する消費されない無駄な電気を発生させないためのもの。電気の短絡や使い過ぎにより電気を「切る」役目をするもの。電灯用と動力用がある。高圧受変電設備には、単に電圧を下げるだけではなく、落雷や漏水など配電時の事故の際に、接続された負荷設備を保護する役割もあります。電力を安全・安定的に供給するためには、これら全てが問題無く機能している必要があります。どれくらいの期間で交換しなければならないのか。設備が古くなってくると、安全・安定的な供給が継続できるのかどうか不安になりますよね。周辺地域を停電させてしまうなどの波及事故が起きると、近隣に多大な迷惑がかかり、信用問題にも繋がります。次に設備の適切な交換時期を見てみましょう。高圧受変電設備の交換時期は目安なので、お客様の使用状況によって変わります。それを見極めるのは難しいですよね。いってこの管理を疎かにすると、取り返しのつかない重大な事故に繋がる可能性もあります。私たちは設備の交換時期などもお客様にアドバイスしながら電気の点検を行っています。電気設備の保安点検だけを行っているのではありません。そんなスターメンテナンスサポートのサービスについてご紹介します。提携し、電気の安心・安全をお守りしています。(一部東海)の事業場を中心に約2,000件の保安点検を行っており、お客様からはその現場力に高い評価をいただいています。現場力に加えて、スターメンテナンスサポートが下記サービスを併せて行うことで、「最低限の保安点検」ではなく「最大限の利益の創出」をお手伝いします。