京都の小さな引越屋&エアコン屋。お客様にも荷物にもお財布にも優しい六八引越サービスです(^^)エアコンが動かない?「エアコンの電源がはいらへんねん。出来ることは何でも自分でやってしまう建築関係のお仕事をされてる方からの電話。エアコンも自分で取付されてました。頑張ってつけたんでしょうね。2階から立ち下ろして、更に配管を横引きして、家の奥に室外機がありました。配管の長さにあわせたら、奥の方に室外機を置くしかなかった。室外機側のジョイントだけ外して、配管ごと穴から抜いて取外したパターンですな。しても配管長12Mはありますよ。外すときも取付のときも大変やったでしょう。これだけ長いと配管穴を通すの、2人作業でも面倒やと思いますもん。確かに、この外し方だと取付にかかる時間は、かなり短縮されますわなあ。肝心の「エアコンの電源が入らない」原因ですが・・・この機種、200Vですね。200Vの機種は、100Vじゃ動かないですよ。プラグの形状が違うのに。壁のコンセントが「II」やったので、内機側のプラグを変えたでしょ。コンセントにあわせてプラグを換えるのは危ないからやめてくださいね。(焼けたプラグ)逆だったら「ボンッ」って音がして壊れてますよ。(100Vの機種に200V通電すると)それに、きちんとナット締まってないですやん。ガスが抜けて・・・空っぽでしたよ。プラグ交換、電圧切替、コンセント交換に真空引きしてのガス補充。工事代を浮かそうと思う気持ちは分かりますけど、逆に高くついちゃいましたね。個人の取付って聞くと、他の業者さんやったら断られてたかもしれませんよ。