1436号について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。1436号四-ハ-(4)』についてですが、居室(100m2以下)の壁に建具のない三方枠や実演厨房のような対面カウンターで開口部のあるものにはこの告示は適用できないのでしょうか?そうならばその理由も教えてください。通報するこの質問への回答は締め切られました。22:24補足について質問は、該当する居室(作業場)床面積15m2の部分についてでしょうか?質問文から想定すると、実演調理して販売する場所でしょうか?食品衛生法の規定に準じて囲うのが良いと判断します。食品衛生法の構造規定の部分と都道府県並びに市町村の条例にも目を通して下さい。私が大分前に設計した物件(ソバ打ちの実演)では、食品衛生法絡みで囲わされました。この部分ついては、建築基準法より食品衛生法が厳しいといえます。この部分は、囲いますから除外です。商品と代金のやり取りの開口は、最小限に設計しましょう。お客様に見せる部分については、ガラスFIXで対応してください。従業員の出入口には、扉が必要です。34-1を参照してください。本が無いなら、明日にでも買いに行ってみて下さい。ご参考までこの回答への補足ありがとうございました。用途はマーケット、建築面積1280m2、延床面積1150m2、S造平屋建です。建築申請memoありましたのでみてみました。別表第1(い欄)-(四)に該当する特建で床面積500m2以上なので排煙設備の設置対象建築物とわかりました。あと設置が免除される部分として(4)床面積100m2以内とし、かつ、内装下地仕上とも不燃としたものの部分とありました。壁で囲まないとダメとはありませんが。回答数ランキングです。ハこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q天井高さが3m以上の排煙計算についていつもお世話になっております。下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。寸法:H1.300m×W1.800開口は上記1ヶ所のみです。「・・・建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合。建具が不燃という概念はありません。「不燃」というのは「内装」だけです。「排煙告示」とは告示1436号のことかと思います。100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの。」のことでしょう(事務室は居室なので。ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000上記のイ~ニの規定を満たすドアなら「アルミドア」でも問題ありません。簡単にいうとかつての「乙防常閉(または自閉)」ドアならいいのです。「・・・建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合。建具が不燃という概念はありません。「不燃」というのは「内装」だけです。「排煙告示」とは告示1436号のことかと思います。診療所(患者収容施設無)の計画です。上記タイトルの質問です。自然排煙の居室(有効排煙高さ700確保)に隣接する居室を告示1436四ハ四で考えています。告示1436四ハ四を簡単に言うと、室内に面する下地仕上げを不燃で作るという内容です。ここで、その開口部(出入口)の扱いなのですが、条文を素直に読むと、不燃戸にする必要があると思います。運用指針」でも示されています。なる建築物について適用されるものである2.今回の建築物は排煙設備が必要とならず、自然排煙の居室は1/50の検討のみで行われる(つまり区画は700の垂れ壁で行う)3.告示の部屋への開口上部は700確保されている4.上記より、その開口部は不燃としなくても良いと考えるのですが、みなさんのお考えはいかがですか?Aベストアンサー#3の訂正です。令116条の2第1項2号に訂正です。ほんとソソカシイです。質問者さんが、自ら無窓居室の存在を認知していますから、大丈夫なのではないですかね~?以上、訂正と何となくのフォローです。他の回答も見るQ「延焼のおそれのある部分」にかかる部分の構造について敷地面積が約750m2の土地に鉄骨造平家建の事務所を新築する予定です。この敷地は防火地域または準防火地域ではなく、法22条区域となっています。敷地を有効に利用するため、建物が延焼のおそれのある部分にかかっています。外壁の開口部...アルミサッシ+透明ガラス5.0mmで考えていますが、このような構造でも大丈夫なのでしょうか?ご教授よろしくお願いします。鉄骨造は、重量鉄骨ですか?軽量鉄骨ですか?一般に、鉄骨というと、重量鉄骨を意味する場合が多いのですが、平屋の事務所だと、重量鉄骨にする意味が無いので、軽量かな?と考えました。軽量鉄骨として、一般的な防火構造のことを回答します。(重量鉄骨であれば、準耐火建築物になるので、少し視点が違います。不燃材料の認定が必要!屋根材として販売されていれば大丈夫だと思います。ガルバリウムの折板なんてあるんですね。防火サイディングは、防火構造認定品だと思いますので、OK!一応確認しておいてください。*確か断熱材の充填の要求があったと思います。>外壁の開口部...アルミサッシ+透明ガラス5.0mmこれはNGです。防火戸認定品のアルミサッシで、網入りガラスを使用しなければなりません。(網無しでも認定品が出ていますが、かなり高価です。)金属板の屋根は、断熱性能に不安があります。快適な事務所にするのであれば、屋根面の断熱をかなり強化したほうが、光熱費の助けになり、快適な空間が得られると思います。鉄骨造は、重量鉄骨ですか?軽量鉄骨ですか?一般に、鉄骨というと、重量鉄骨を意味する場合が多いのですが、平屋の事務所だと、重量鉄骨にする意味が無いので、軽量かな?と考えました。軽量鉄骨として、一般的な防火構造のことを回答します。(重量鉄骨であれば、準耐火建築物になるので、少し視点が違います。不燃材料の認定が必要!屋根材として販売されていれば大丈夫だと思います。ガルバリウムの折板なんてあるんです...続きを読む他の回答も見るQ排煙計算について。床面積200m2以上の木造2階建の建物です。確認申請と一緒に排煙計算書も添付しました。勾配天井の為、平均天井高さを計算したところ3.5mでした。よって「天井が3mを超えていれば、2.1m以上かつ天井の高さの1/2以内の部分を排煙に有効な開口部と見てよい」と言う認識があったので、掃き出し窓高さ2.3mの内2.1m以上の部分の高さ20cmを有効開口部として計算しました。それから数日後「2.1m以上と言う条件は当てはまらず、天井から80cm下の部分が有効開口部となるので再確認して下さい。」と連絡がありました。そこで質問なのですが、2.1m以上と言うのはサッシ下部が2.1mから上の部分に取付けられているサッシに限ると言う事なのでしょうか?今回の指摘では、途中から2.1m以上になるサッシは無効だと言う事意外の理由が分かりません。サッシから排煙すると考えて計算しています。他に考えられる理由がありましたら教えていただけないでしょうか。質問者様の考えで間違いないと思います。当該居室において、天井から80cm以内に排煙上有効な開口部が無い。従って、排煙上無窓居室となる(令116の2、1項2号)。従って、令126の2本文中の無窓居室のため、排煙設備の設置が要求される。ここでも、天井から80cm以内に排煙上有効な開口部ないので、同条1項5号に基づく、建告1436号により逃げることとする。当該告示3号に該当するので、排煙設備が設置されたことになる。建築物の防火避難規定の解説によれば告示1436号4号ハは見込みの通り31m超の建物の31m以下の部分も含むと解釈してますね告示1436号4号ニは31mを超える部分のみ対象と解釈してます。解説本によればですが。他の回答も見るQ建築面積、延べ面積の計算方法について建築面積、延べ面積の計算方法について教えてください。大まかに言えば基本は壁芯です。室内的に使える床面積の敷地面積に占める割合(容積率)を求める為の面積が延べ床面積です。木造ではたいていは柱芯で計算出来ます。(柱芯=壁芯になりますので)鉄骨造や鉄筋コンクリート造で柱型が室内に出てくるような建物ですと壁芯での計算です。細かい事を言えば、バルコニー(屋根のかかった)でも柱や壁に囲われている部分は延べ床面積に含められてしまいます。室内的に利用されるとみなされるからです。greensnakeさんの言われるように庇先端より2mを超える部分が床面積に計算されるのもその為です。玄関ポーチや、ピロティー、ロフト等などにもそれぞれ床面積に算入するかどうかの基準があります。駐車場(屋内)は延べ床面積には算入されますが、容積率の計算に1/5までは算入しなくてもよいという緩和をしてもらえます。敷地に余裕があれば細かいことを考えなくて良いのですが、ぎりぎりの敷地ですと、確認申請時にいつも行政庁との攻防(相互の見解の主張)が起こります。それは設計士の仕事ですが。大まかに言えば基本は壁芯です。室内的に使える床面積の敷地面積に占める割合(容積率)を求める為の面積が延べ床面積です。木造ではたいていは柱芯で計算出来ます。(柱芯=壁芯になりますので)鉄骨造や鉄筋コンクリート造で柱型が室内に出てくるような建物ですと壁芯での計算です。細かい事を言えば、バルコニー(屋根のかかった)でも柱や壁に囲われている部分は延べ床面積に含められてしまいます。室内的に利用されると...続きを読む他の回答も見るQ建築基準法上の「建物の最高高さ」とは?自宅の南側に10階建てのマンションが建設中なのですが、建設業者の説明を聞いてもよく分からないところがたくさんあり、本当に困っています。建物の高さに関して、下記の3点が分からないのですが、どなたか教えて頂けると助かります。(1)平均地盤面と設計GLって何ですか?(2)建築基準法上の「建物の最高高さ」とは、どこからどこまでの高さのことでしょうか?例えば、最上階にエレベーターが突出した所があるのですが、それも高さに含まれますか?(3)建物の「最高高さ」と「建物高さ」って、どういう違いがあるのでしょうか?以上です。Aベストアンサーこんにちわだいぶ大変みたいですね。反対派の住民のみなさんの中に建築士や建設業界のかたが誰もいない状況ですか?そういう職業の人がいれば町内会で顧問のような形で相談したほうが身内ですし親切に安心できると思いますのでぜひご町内を探して見てください。>(1)平均地盤面と設計GLって何ですか?私達素人にはとっても難しいんですが、がけ地にマンションを建てるような場合には水平な土地ではありませんので、高さの基準になるゼロ地点がどこにしたらよいか困ることになります。そこで、仕方なしに「形だけこれを水平面と仮定しよう」という線を一本引くことになります。盤面」を算出する決まりになっています。・・・なので、だらだら長い斜面に巨大なマンションが建つような場合には、A地点の平均地盤面、B地点の平均地盤面、C地点の・・・と3メートルごとにたくさん地盤面が登場することになってしまうことがあります。(建築基準法施行令2条2項だったけど最近変わったかもしれません)>(2)建築基準法上の「建物の最高高さ」とはこれも私達にははてな印がいっぱい点滅してしまうんですが、「エレベーターが突出した所」の面積が、マンション全体の建築面積の1/8以内のちいさいものだったら、12メートルまでは高さに含めなくてよい、といった免除の規定があったりしてこれは非常に入り組んでますので、実地に図面を見る事のできる人に相談して見てください。変な但し書きがいっぱいありますので、掲示板だけではちょっと無理だと思います)〉(3)建物の「最高高さ」と「建物高さ」ってこれは普通の平地なら、軒の高さと最高高さしかないんですが、がけや坂に建っている大きな建物だと、(1)のようにいろんな地点での高さがあることになるので、それで使い分けているんじゃないでしょうか。ご質問のマンションは斜面に建っているんですね、きっと。ネット検索して見たら、わりと私たちにも親切に書いてくれているサイトがありました。http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/yougo.htmすごくいっぱい説明されていて嬉しいのですが、あまりに多すぎるので↑ここで「平均地盤面」とかページ内検索してみてください。参考URL:http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/yougo.htmこんにちわだいぶ大変みたいですね。反対派の住民のみなさんの中に建築士や建設業界のかたが誰もいない状況ですか?そういう職業の人がいれば町内会で顧問のような形で相談したほうが身内ですし親切に安心できると思いますのでぜひご町内を探して見てください。>(1)平均地盤面と設計GLって何ですか?私達素人にはとっても難しいんですが、がけ地にマンションを建てるような場合には水平な土地ではありませんので、高さの基準になるゼロ地点がどこにしたらよいか困ることになります。四捨五入?ちょっと、おしえてください。今、申請書を書いています。今時、考えられない急ぎの申請です。余裕をもつという事を知らない人々がいるのです(笑)。私は、ずっと、面積関係、ケンペイ率、容積率等の小数点は切り捨てとしていました。43.999ならば43.99と。最近、申請もエクセルで打ち込むと数値が出るものがあり、四捨五入しているのです。質問に対するダイレクトな答えとしては「四捨五入以外でもOKです」となるかと思います。一つの申請書類の中で混在しないことですね。これが一番だめなんです。それと、建築って工学じゃないですか、その工学は四捨五入が原則なんですね。その工学の分野の教育を受けた場合、それが理由(癖)で四捨五入する人は多いかもしれません。お勧めは、四捨五入で統一です。申請以外でも問題が起こることはないと思います。手法を統一することで、不本意なミスを避ける効果があるかもしれませんね。他の回答も見るQNをkgに換算するには?ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?一応断面積は40mm^2です。1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?ただ、式の意味がイマイチ理解できないので解説付きでご回答頂けると幸いです。どなたか、わかる方よろしくお願いします。Aベストアンサーこんにちは。kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kgfです。重力は万有引力の一種ですから、おもりにも試験片にも、地球からの重力はかかります。試験片の片方が固定されているため、見かけ、無重力で、試験片だけに40kgfの力だけがかかっているのと同じ状況になります。だいたい400N>>>1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?いえ。>>>一応断面積は40mm^2です。力だけでなく、引っ張り応力を求めたいのでしょうか。あれば、400Nを断面積で割るだけです。