(-“-;Aたぶん?はっちまぁ、多分でもなんでも、一条工務店を通しているので保証はしてくれるでしょう。荷重に耐えることができる取付金具を家の外壁に取り付ける工事を一条工務店。金具からトランスまでの50m程度の距離をもう一本電線を張る工事が電力会社。電気の引き込み位置は2階建ての場合、通常高い位置にあると思います。建築途中ならまだしも、建築してしまっているので、足場もありません。高所作業車を乗り上げての作業になります。一条工務店がもう一本引き込むための金具を取り付け、電力会社が新たな線を引き込む。後は工事をするだけ、というところで大きな問題が発覚しました。監督これ、むずかしいんじゃないんかな~?えっ!?監督これ電線二条にするんでしょ?ポールが保たないんじゃないかな。外壁に気を取られていましたが、まさか基礎から建っている鉄の柱の強度は、問題無いのだと思っていまいた。電気屋さんも調べる、と言って、解散になりましたが、自分でも調べてみました。我が家はすっきりポールではなく、簡易鋼管柱で電線を中継しています。実際の強度はすっきりポール>簡易鋼管柱だそうです。(゚_゚i)名前は強そうなのにねそして、すっきりポールでも、恐らく完全分離の2世帯住宅用(電線の2引き込み用)のすっきりポールぐらいでないと強度が保たないことがわかりました。数年は大丈夫だと思いますが、何十年とした時に、このポールが傾く可能性が少しあるそうです。・・・と思わなくもないですが、今度は一条工務店がウンとは言わないですよね。結局、方法としては、1,簡易鋼管柱を頑丈なすっきりポールに取り替える。2,簡易鋼管柱の横にもう一本、簡易鋼管柱を建てる。出ないと施工ができない。いうことがここにきてわかりました。簡易鋼管柱の施工当時の値段は10数万円です。それ+電線の追加工事が入ります。庭に2本も柱が建つことは、見栄えとしても良くないですよね。引き渡し後だとどれぐらいで施工してもらえるのでしょうか。あまりに後付感のある施工方法に尻込んでしまいました。m(u_u)mふーむ予定していた工事が難しいことを、電力会社に伝え、何か別の方法は無いかと尋ねたところ。ここに辿り着いてしまうようです。スポンサーリンク専用のトランスを増設して電気を流れやすくしよう。前回の電線を2条にする対策よりも、弱い対策案にはなってしまいますが、少なからず改善はする方法です。簡易図です^^完全に我が家専用のトランスです。(・_・;)今のところですが。この施工は、電気的には非常にメリットがあります。電圧抑制対策になるのは当然なのですが、我が家専用トランスを設置することで、停電のリスク、波及事故のリスクが低減されます。発電機(太陽光発電)というのは非常に電気的には怖いものです。今、停電しているから大丈夫~と思っていたら、太陽光発電設備を切り忘れて、感電事故ということの可能性もあります。我が家だけなら良いのですが、近隣の太陽光発電設備を切り忘れ。工事していることを知らず、太陽光発電が切れているのを発見、もったいないから電源入れてしまった。なんてことでも感電事故の危険があります。トランスを増設することで、同じ系統の家庭が減り、電気的な安全性が向上することになります^^そして、簡易鋼管柱を追加で建てたりするよりは、よっぽど現実的。いうことで採用です(^-^)/さすがに、この工事は高圧電線を触る工事になるため、電力会社側で調整に日数がかかるようでした。トランスが増設されました。ここまで来るのに、おおよそ2か月。これで電圧抑制とはオサラバwとはなりませんが、多少でも売電量が多くなるといいなと思います。自分で観察している限り。工事終了後そのまま電力測定に入って頂いておりまして、その結果で、どのぐらい改善されたかわかるかと思います。劇的な変化は無さそうです。トランス増設前よりも1日の発電量は微増しているような気もしますが、ただ単に日が長くなって日射量が増えただけ。ピークの山は相変わらず削れたままです。後日、改善されましたか?と連絡いただいた電力会社の方に状況を説明すると。・・・とがっかりした様子。́(ェ)`)そうなんです・・・また後日、電力会社の方にトランス増設後の計測結果を教えていただきましたが、最大11.8kW出ていた最大出力が、12.1kwまでほんの少しだけ増えていました。我が家の太陽光発電容量は18.2kWですので、一週間の計測結果の中で、MAX出力がこれでは残念な結果です(TT)まだまだ電圧抑制からは逃れられなさそうです。我が家はトランスを中継電柱に載せることで、低圧配線の距離が短くなり、電圧降下による売電抑制は、多少は改善されたのですが、それではまだ十分ではなかったようです。その程度の対策じゃ抑制がかからないレベルまで落とすことができなかった。これで効果のある家庭は多いと思います。普段の電力カーブの山の削れ具合が少なければほぼ改善するのではないかと思います。我が家の場合は、まだそれでも足りない。距離にもよりますが、1V程度余裕が出たはずなのですが、それでも変わらないということから一体どれだけ電圧を上げればいいのか疑問になります。電力会社の方も、もう一つの案である、電線2条化が現実的ではないことを把握しておりまして。見るに見かねた、かどうかはわかりませんが、ついに、最終手段に乗り出してくれました。配電線路の電圧調整です。これは、送られてくる電気の電圧を下げてやることで、売電しやすくしてくれる。いう、施主側で出来る対応ではなく、完全に電力会社の対応になります。これは、同一配電線路上にある電気を使用している家庭、工場、店舗などすべてに影響を与えます。我家の場合直径1kmぐらいの範囲が同一配電線路内でした。この配電線上の各所の電圧を測定し、どこまでなら安全に下げられるかを電力会社で検討していただいています。直径1kmぐらいの同一配電線区画の中には結構な数の工場がありますので、電圧変動が大きく、調整は難しいようでした。逆に調査の結果、電圧を増やさなければならないような事態もありうるとの話。それでも、電圧調整をして頂き、少しでも売電したい。いう思いを汲んでいただいていることに感謝です。約0.5V下げることが出来たそうです。̄;)と思うかもしれませんが、電気は水と同じような考え方ができ、圧力が低ければ、それだけ電気を売りやすくなります。今まで11.8kWぐらいで抑制がかかっていたのが、12~13kWまで抑制がかからずに売電できるようになりました^^それ以上になると、また11kW前後に抑制がかかってしまうのですが、ベースが上がったことは素直に嬉しいです^^前回のトランス増設と併せ技ですね。効果が出てきたことで、あとすこし!という感じもしています。我が家の太陽光発電は18.2kWですが、その8割である14kW~15kW程度まで行ってくれると、満足なんですが、中々あと一歩で止まってしまっています。電圧抑制の状態としてはとりあえずはこのまま様子を見ようと思います。一年経過して、今までの改善がどのぐらい差として出てくるのかによって、今回の電線の2条化や、また別の方法について考えていく必要があるかなと思います。そのためにも、中継ポールの強度は計算してもらいたいですね。どれぐらいの改善になったかなど、データが揃い次第、色々調べてみたいと思いますo(^▽^)o今回の対応を持って、電力会社として、これ以上できることは無いそうです。)m長くなってしまいましたが、我が家で起きた電圧抑制の対策は大方終了しました。今後周辺状況の変化や、電力会社の設備更新などでこの辺りのことは変わるかもしれませんが、今回はこの辺りで締めたいと思います。同様に電圧抑制でお悩みの方は連絡いただければ少しはアドバイスなどできるかなとおもいますので、モヤモヤしている方は連絡をいただければと思います。前回の打ち合わせで、ステキな平屋案が出て来たのですが、少し気になる点がありました。太陽光発電設備の向きが、西向きになっていました。太陽光発電設備は太陽光を受けて発電する設備です。システムの実績から、25年間の収支をシミュレーションしてみる。ローン、メンテナンス、税金などの収支がどうだったのか。発生させないために本当に必要だった太陽光発電の容量はどれだけか?i-smartに住み始めて4ヶ月。2018.11.11太陽光発電と抑制対策5月の太陽光発電発電量がとんでもないことに。太陽光発電設備は一日の日照時間が一番長い6月が、一番いい値を出してくれそうですが、梅雨の関係もあって5月が一番発電してくれます。実際の太陽光発電の発電量とシミュレーションから、赤字になっていないか検証してみる。東海地方は梅雨に入り、あまり太陽光発電の状態が芳しくありませんが、電圧抑制こそあれども、そこそこ発電してくれているので助かっています。強調されるメリットのおかしなところを見つけよう。設計、着手承諾を終えて、着工に入るところですが、ここまで来て、ようやく、契約前に色んな話をしてきたことが理解できるようになった気がします。2018.10.22スポンサーリンクWEB内覧会(第2回)広さが魅力のワイドカウンターブラックキッチン太陽光発電設備を検討中の方は必見!電圧上昇抑制の発生しやすい地域と設備設計でなるべく抑制を防ぐ方法。0PASS:スペシアです。そのグラフがおっしゃる通りなら、かなりの抑制になっていそうですね。スペシアの想像では、そこまでの抑制は起こらないと思っていました。我が家も4月は毎日2時間分くらい抑制が掛っていましたが、今は殆ど起こらないように対処して貰っています。我が家の場合は同じ引き込み線上に他の家が無いので簡単でしたが、状況が複雑になると、どうなるか判りません。電圧を変えれば対処になると判っていても、どうしてなのか、どれだけ上げたら良いか、判ってやっている人は少ないようです。0PASS:こんにちははっちさん電圧抑制は悩ましい問題ですね。うちも全量買い取りですが、余りに電圧抑制がかかると、余剰買い取りのほうがよいのかも?って気が一瞬でもしてしまいそうです。0PASS:スナフキンです。電圧抑制イヤですよね。思いっきり生活設計が狂いますもんね。当家はある情報筋から「今の電力会社の姿勢はトランス代金を請求するより、電圧抑制が掛かる事を納得してもらう。」方針に変わったと聞きました。現在、どの太陽光発電のメーカー・パネル・パターンが一番良いのか模索中です。解決策が見つかったらまた報告をお待ちしております。0PASS:コメントありがとうございます^^おぉ~さすがNaotoさん、かなり知っていらっしゃいますね^^電圧抑制は、どうやらかかることで売電量を減らし、電圧を下げているようです。かかると5~6割ぐらいの運転になるみたいです。0PASS:コメントありがとうございます^^スペシアさんもかなり調べられているようですね^^我が家は、どれぐらい電圧抑制がかかっているのか、件数が多すぎて、計算する気になれませんでした^^;昼間はずっと電圧抑制の表示が出ているので、おそらく、2台のパワコンの内、どちらかは常に抑制がかかっている状態なのだと思います。3月から現在まで色々なことをしています。今回の敵(電圧抑制)はかなり手強そうです。0PASS:コメントありがとうございます^^確かにそうなんですよね。発電した電気を半分ぐらい捨てていることになるので、それなら、余剰に変更したほうが良いのでは?と思ったことがあります。0PASS:コメントありがとうございます^^おぉ!そうなんですか!確かに、最初に、電圧抑制は故障じゃありません。みたいな説明書きを頂きました。仰るとおり生計に関わりますので、はいそうですか。我が家は結構、抑制条件は悪いようです。0PASS:コメントありがとうございます^^HEMSですと、かなりの履歴が見れます^^ただ、200件ぐらいでしょうか・・・ちゃぁぱさんの記事を見て、自分も抑制時間を計算してみようかと思ったのですが、一番発生していた5月のデータはとっくに無く(汗)こんな梅雨の季節でも5日ぐらいで履歴が消えていきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。排水DIY1コーティングしてみた3室外機カバーで省エネ2色々工夫DIY6省エネDIY4パソコンのDIYとトラブル4家電の修理とメンテナンス14新築してからの経験124新築してからの不具合18i-smartの住み心地33電気代と省エネ13WEB内覧会21後悔ポイント6色々な税金と登記DIY14太陽光発電と抑制対策16建物引き渡し~落ち着くまで11家造りの流れとチェック項目96注文住宅の自主チェックと検査29住宅ローンと火災保険18新居に採用するオプション24注文住宅の打ち合わせ21間取りを考える8ハウスメーカーを選ぼう!37展示場訪問と営業さん27一条工務店15初めてお越し頂いた人に2節約、コスト削減やニュースなど13スマートフォン費用削減6ワードプレス2ニュースの裏側2ネットワークビジネス1謎解きと旅行7一条工務店ブログ、DIYブログがたくさん!相方と共に嫁です。2014年3月からi-smartに入居しています。スマートハウスや高気密高断熱の住み心地、オトクでお手軽なDIYも紹介していきたいと思います。基本活動は旦那におまかせ~。WEB内覧会<総合>高コストパフォーマンスサーバーこのサイトのレンタルサーバーです。排水DIY1コーティングしてみた3室外機カバーで省エネ2色々工夫DIY6省エネDIY4パソコンのDIYとトラブル4家電の修理とメンテナンス14新築してからの経験124新築してからの不具合18i-smartの住み心地33電気代と省エネ13WEB内覧会21後悔ポイント6色々な税金と登記DIY14太陽光発電と抑制対策16建物引き渡し~落ち着くまで11家造りの流れとチェック項目96注文住宅の自主チェックと検査29住宅ローンと火災保険18新居に採用するオプション24注文住宅の打ち合わせ21間取りを考える8ハウスメーカーを選ぼう!37展示場訪問と営業さん27一条工務店15初めてお越し頂いた人に2節約、コスト削減やニュースなど13スマートフォン費用削減6ワードプレス2ニュースの裏側2ネットワークビジネス1謎解きと旅行7一条工務店ブログ、DIYブログがたくさん!タイトルとURLをコピーしました。