システム機器の総合メーカーです。水滴を直接空気に噴霧する方法の加湿器です。コストのほか、空気条件(温湿度・風量)や組込対象となる空調機の大きさなどを考慮しなければなりません。求める空気条件に必要となる能力を有する加湿器を選ぶためには必要加湿量の把握が必要であり、ここでは必要加湿量の求め方を解説します。必要加湿量は、次の計算式で求めることができます。室内空気温湿度をA、外気温湿度をBとします。なる位置を混合点Cとして空気線図へプロットします。混合点Cからコイルによって加熱されるので、加熱後の空気Dは絶対湿度一定線上20°Cの点をプロットします。変化(※)し、Aからの絶対湿度一定の線との交点Eが加湿後の送風空気になります。以上が設定条件に基づく空気線図上の変化であり、設定条件を元に空気線図上へ必要となる点がプロットできました。ここから、必要加湿量を求めるための情報を読み取り、計算式へ代入します。【手順4】プロットした空気線図上から加湿前と加湿後の絶対湿度が読み取れるため、Cの絶対湿度は0.0061kg/kg、Eの絶対湿度は0.0082kg/kgということが分かります。能力を有した加湿器が必要となることが分かります。