System、日本語では「ベムス」と読まれる)とは、「ビル・エネルギー管理システム」と訳され、室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管理システムを指す。BEMSは、ITを利用して業務用ビルの照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うもので、要素技術としては、図に示すような人や温度のセンサーと制御装置を組み合わせたものである。業務用ビルからのCO2排出は日本のCO2排出の1割程度を占めており、今後も増加が予想されることから、BEMSの導入は温暖化に対する有効な対策である。BEMSは低炭素社会をつくるために不可欠な技術として多くのビルへの採用が期待され、各種のCO2排出量削減シナリオにも取り上げられている。-エネルギー革新技術計画」(2008年3月,経産省)の中にもBEMSが取り上げられている。我が国において、京都議定書の基準年である1990年の業務用ビルのCO2排出量は全体の11.4%を占めており(図1)、かつ今後も排出量の増加が予想されていることから、業務用ビルのエネルギー使用を効率化し、省エネルギーを進めることが緊急の課題となっている。System(ビル・エネルギー管理システム)のことで、室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管理システムを指す。System)というビル監視システムをベースとして、これにITを組み込んで発展したものである。現在では多くの建設会社やビル管理会社、そして電機メーカーなどがBEMSを開発・販売している。2003年4月の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称省エネ法)の改正においてもBEMSの活用が盛り込まれた。ともに建築物からのCO2排出削減に大きく貢献すると考えられている。図2にBEMSの概念図を示す。BEMSは業務用ビル等、建物内のエネルギー使用状況や設備機器の運転状況を把握し、需要予測に基づく負荷を勘案して最適な運転制御を自動で行うもので、エネルギーの供給設備と需要設備を監視・制御し、需要予測をしながら、最適な運転を行うトータルなシステムである。3分類した時の詳細な機器構成は表1の通りである。制御部は、各種のセンサー、インバータ、電力量計、ガスメーター等の計測器などから構成される。図3で言えば、温度・湿度センサー、人感知センサーが各フロアや部屋の温度、人の有無を感知し、監視部(中央の監視制御装置)にデータを送信する。監視部では、送信されたデータにもとづき、エネルギー使用状況を分析し、需要予測を行うなどして、空調・照明の運転等を最適制御する。予防保全、清掃等を行う。表2にBEMSの機能を中心とした分類例を示す。BEMSには様々な要素があり、統一的な分類方法は必ずしも存在しないが、この表では、制御内容の付加度合いによって、「基本BEMS」「拡張BEMS」「高級BEMS」「統合化BEMS」に4分類している。基本BEMSとは、既存の中央監視施設に環境情報や機器運転情報の監視機能を追加し、駐車場やエレベータの管理といった管理機能を追加したものでBEMSの基本セットと呼べるものである。追加され、高級BEMSでは防災制御や経営管理機能が付加される。統合化BEMSはITを組み合わせてビル群を一括して管理するものである。これはBMESの分類の一例であるが、今後のBEMSはこうした様々な要素を組み合わせて、単一のビルだけでなく複数のビル群を統合して管理する方向に向かうと予想される。よる「BEMS導入支援事業」で採用された省エネ制御手法を示す。多く採用されているのは、風量の制御(変風量)で、室内温度の測定結果に応じて、空調機及びそれに接続された冷水・温水弁を調節し、負荷が少ないときは風量を削減して、電力消費量を削減するものである。制御には、建物の内外の温度に応じて外気の導入量を制御したり、空調機の立ち上がり時に外気を遮断したりすることにより、外気の処理負荷を軽減するといった手法が含まれる。照明制御は、人がいなくて使用されていない部屋やスペースの消灯等を行うことで電力消費を削減するものである。これらの手法は費用対効果が見込めるため、導入しやすい。ポンプやファンの回転数制御や照明の調光制御は、省エネ効果の予測が比較的容易なため、ESCO事業(省エネルギーの改修経費をエネルギー削減による利益からまかなう、省エネサービス事業)として採用されることも多い。(ESCO事業の詳細は、「ESCO」の解説を参照されたい。3)BEMSを導入する効果BEMSを導入しデータを蓄積することで、エネルギー消費の傾向を調べることができる。これにより、機器運転の改善点を見出して省エネルギーを図ることはもちろん、機器の劣化状況の判断もできる。一定規模以上のエネルギーを使用する工場やオフィスなどでは、省エネルギー法に基づいて、消費エネルギーを削減することが求められている。電動機や空調機器、照明等の運転状況を監視し、適切な運転制御を行わなければならないが、これらはBEMSの導入によって自動で管理できる。管理値を超過した場合は、アラームを発する装置によって迅速な対応を使用者に要求できる。このように、(1)機器の運転状況を示すデータを蓄積し、(2)データをグラフで視覚化し、(3)問題点に気付き、(4)改善策を検討して実践する、といった一連のサイクルを実践することで、エネルギー使用効率を向上させる。進捗状況の点検結果が了承されたが、その中でもBMESは来たる低炭素社会の実現に向けて欠かせない主要技術として挙げられている(図5)。ここでは商業ビルの事例を紹介する。ごみのメタン発酵といった対策にBEMSを組み合わせることで、事業所全体でのCO2排出削減を進めている。ビルの省エネについては、省エネビルの解説も参照されたい。関連情報は見つかりませんでした。見つかりませんでした。茨城県つくば市小野川16-2著作権・リンクプライバシーポリシ。