kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kg...続きを読む他の回答も見るQエクセルで図形やオートシェイプの位置がずれるのは仕方ないのでしょうか?エクセルで図形やオートシェイプの位置がずれるのは仕方ないのでしょうか?四角形や楕円、オートシェイプなどの図形を文書に載せると、テキストとの位置関係が必ずずれるのですが、これはなんとかならないのでしょか?バッチリ位置を合わせたつもりでも、印刷したり印刷プレビューで見たりするとずれてしまいます。残念ですが、どうにもしかたないそうです。表計算が主な機能であるため、印刷イメージや実際の印刷などでの計算はかなりはしょったソフトなんだそうです。対処法が無いわけではありません。印刷直前の表を、Excel標準の「カメラ機能」で画像としてキャプチャし、新しいシートに貼り付け、それを印刷することで、画面上の表示そのままの印刷が可能です。他の回答も見るQ「いずれか」と「いづれか」どっちが正しい!?教えて下さいっ!”どちらか”と言う意味の「いずれか」のかな表記として「いずれか」と「いづれか」のどちらが正しいのでしょう???私は「いずれか」だと思うんですが、辞書に「いずれか・いづ--。」と書いてあり、???になってしまいました。「まず、今ついている30AのEBを30AのELBまたは40AのELBに交換してからでないと出来ない。取替えは工事屋さんに頼みますが、自分でもいろいろ知っておきたいと思います。AベストアンサーELBはEB(漏電遮断器)とLB(負荷遮断器)の両方の機能を持ったものです。30AのEBは30A以上流せない漏電ブレーカーで、30A以上流れているときや、30A以上流れている状態で漏電発生による遮断動作時にブレーカーが故障する可能性があります。30AのELBは30A以上流れた場合または漏電したとき遮断するブレーカーです。40A契約でなぜ30AのELBかと言うと、40Aリミッターは単相3線式回路の中線を除く両回線の合計電流40A以上で動作する機能を持っています。40A契約というのは100V利用時換算で40Aということですから単相3線式の場合は20A+20Aや30A+10Aというような使い方となります。それに対し、30AのELBはどちらか一方の電線に30A以上の電流が流れた場合動作するという機能となります。30AのELBでは最大60A使用が可能ですが最悪30Aしか使えないという場合があります。リミッターが契約目的、ELBが電線保護と目的が違うため機能にも差が有るということです。40Aのリミッターでは最悪の場合、片線に40Aの電流が流れる可能性があるため、EBの破損や電線の焼損につながる恐れがあることから電力会社では取替えの要請を出したものと思われます。googonさん宅の工事ではgoogonさん宅の電線太さを確認して30Aか40Aかの選択になるものと思われます。ELBはEB(漏電遮断器)とLB(負荷遮断器)の両方の機能を持ったものです。30AのEBは30A以上流せない漏電ブレーカーで、30A以上流れているときや、30A以上流れている状態で漏電発生による遮断動作時にブレーカーが故障する可能性があります。30AのELBは30A以上流れた場合または漏電したとき遮断するブレーカーです。40A契約でなぜ30AのELBかと言うと、40Aリミッターは単相3線式回路の中線を除く両回線の合計電流40A以上で動作する機能を持っています。4...続きを読む他の回答も見るQブレーカの極数、素子数とはブレーカの表記で2P2Eとか2P1EとかのPとEについて教えてください。カタログでP・・・極数E・・・素子数とあるのですが、その意味を教えてください。専門的な表現は、出来ません。一般的に、実用する形でお答えします。単相100V2線式(一般家庭の電気負荷)→2P1E単相200V2線式(最近では、IHクッキングヒーター等)→2P2E単相200V3線式(一般家庭の引き込み【電柱から家に入るもの】)→3P2E三相200V3線式(一般に動力電源と呼ばれているもの)→3P3Eのブレーカーを使用します。3本線(L1,N、L2)のうちN線を中性線とし電柱上で、大地間にアースします。したがって、N線は、漏電しても、大地間と同電位の為、電流は、ほぼ流れません。よってN線には、L1線又は、L2線より大電流が流れる事はありません。その為、N線をつなぐ電極=Pには、素子=Eは、必要ありません。単相100Vの場合は、L1線又は、L2線とN線の本を使用するため、2P1Eのブレーカーを、使用します。単相200Vの場合は、L1線とL2線を使用するため、2P2Eのブレーカーを使用します。単相200V3線は、L1線とN線とL2線の三本を使用します。3P2Eのブレーカーです。※よく勘違いされますのは、アース線は、この3本には、含まれておりません。アースが必要なときは、L1,N、L2+アースと思ってください。一般家庭の場合単相3線は、分電盤の主幹(大元)のみです。200V回路もほとんどありません。単相2線、単相3線、動力回路などの説明は、省かせてもらいます。L1,N、L2の後に(線)とつけたのは、電線という意味です。(普通は、つけません。)まとまりが悪くてすいません。専門的な表現は、出来ません。一般的に、実用する形でお答えします。単相100V2線式(一般家庭の電気負荷)→2P1E単相200V2線式(最近では、IHクッキングヒーター等)→2P2E単相200V3線式(一般家庭の引き込み【電柱から家に入るもの】)→3P2E三相200V3線式(一般に動力電源と呼ばれているもの)→3P3Eのブレーカーを使用します。3本線(L1,N、L2)のうちN線を中性線とし電柱上で、大地間にアースします。したがって、N線は、漏電しても...続きを読む他の回答も見るQ30Aは何キロワットですか?不勉強ですみません。