口出線と安定器アースターミナル間の絶縁抵抗は冷間30MΩ以上のこと。口出線の被覆にひびが入っていないこと。(2)口出線の絶縁被覆は、折り曲げてもひび割れが生じないこと。(3)口出線が金属に沿って鋭角に折り曲げられていたり、安定器に密着していたりしないこと。(4)接続部及び使用されていないタップのテーピングが完全であること。管灯回路の配線長は50m以下であること。配線は、IV、VV電線と同等以上のものであること。長時間高温にさらされていないこと。ジョイントボックス内接続部がボックスに触れていないこと。安定器口出線の劣化の項に同じ。ソケット内絶縁距離が、少なくとも3mm以上あること。中心接触片にガタのないこと。安定器口出線の劣化の項と同じ。ソケット内・外部、器具内の電気接続部に汚れ、ホコリが堆積し、絶縁が低下していないこと。劣化・ネジのゆるみがないこと。交通量などの使用環境によるストレスにより、腐食や金属疲労などの経年劣化を起こします。経年劣化が進行したポールをそのまま使用し続けると大事故に至る可能性があります。日頃の点検・補修などの適切な処置および早めの交換をお願いいたします。※掲載内容はパナソニックのメーカーサイト公開時のものであり、最新の情報とは異なる場合がございます。