WL1・MLFCの許容電流と仕上外径について下記の表はWL1・MLFCの許容電流と仕上外径を各メーカーの商品別に記載したものです。MLFCは国内トップシェアの日立金属(日立電線)の型式です。各メーカーによって許容電流や仕上外径は異なりますので、ご利用の際は注意が必要です。EM-MLFCの違いは、エコの特性を持っているかどうかによって分類されています。EM-LFCは、エコ品にて統一されています。許容電流表の確認方法FAQ(よくいただく質問を掲載しています。839フジクラ・ダイヤのEMーLMCFは110°Cではご使用できません。MLFC-NEOはWL1として車両関係にはお使いいただけません。994フジクラ・ダイヤのEMーLMCFは110°Cではご使用できません。MLFC-NEOはWL1として車両関係にはお使いいただけません。確認方法FAQQ「温度が上がってるのになんで許容電流値も上がってるの?」A⇒WL1(MLFC)の許容電流表に記載されている温度は周囲温度ではなく、導体許容温度でございます。994A994A流した場合、導体温度が110°Cぐらいになりますよという目安の温度となります。電気を流すということは発熱をするということです。電流を流せば熱をもつため多くの電流値を流せば、導体温度は高くなります。一方で、周囲温度が上がれば上がるほど、許容電流値は下がります。MLFCの許容電流表の記載温度は、あくまで導体許容温度です。(許容電流値の表は周囲温度ごとに作られていることも多いため、確認の際はご注意ください。)(MLFC許容電流表は周囲温度40°Cです)盤内配線の場合は、90°Cの表を確認ください。盤内配線規定90°C以内に収める必要があります。これは、電線だけではなく、あらゆる熱電すべてです。Q「110°Cを見るのはどんな時??」A⇒機器内配線や、モーター用の電源は110°C可能です。MLFCとはMLFCとは、WL1・WL2の国内トップシェアメーカーの日立金属(日立電線)の型式です。MLFCの構造や特徴、型番、他メーカーの代替品を確認できます。希望している用途に最適なケーブルがWL1で良いのか分からない方、他のケーブルも一緒にお見積りしたい方はこちらで、商品を確認できます。