含む(PS設置、PS扉内設置等)マンション等の玄関脇にあるパイプシャフトに設置する追焚機能の無い給湯専用機の施工事例を紹介しております。ガス給湯器の能力は号数で表され、主に16号、20号、24号の機器がありますが、号数によって出湯能力が変わってきます。水温の高い夏場は号数の少ない機器でもある程度の湯量は出ますが、水温の低い冬場の場合、号数の少ない給湯器ですと充分な湯量が出ないため、機器を選定する際には注意が必要です。パイプシャフトに設置する場合、パイプシャフトのサイズによって設置可能な機種が変わってきます。広島県広島市の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。リンナイ製RUX-1605PSから、リンナイ製RUX-A2015W-Eへの交換です。PS(パイプシャフト)設置の給湯用専用器の交換となります。給湯器本体サイズが変わる為、PSアダプターUOP-G030-16を使用して設置しています。給湯器を交換する際に、PSに極力傷がつかないよう細心の注意を払って施工します。台所リモコンも合わせて交換し、試運転を行い、給湯器が正常に作動するか確認して完了となります。今回は東京都清瀬市の一戸建てにてガス給湯器の交換工事を行いました。パロマ製ガス給湯器から、パロマ製PH-103EWFSへの交換です。半密閉式給湯器の交換となります。屋内の空気を利用して燃焼し、燃焼排気ガスは専用の排気筒を使用して直接屋外に排出しますが、自然通気力で排出するものを自然排気式(CF式)、動力で排出するものを強制排気式(FE式)と呼びます。事故が発生する恐れがある為、FE式やFF式の機器に交換します。今回はCF式からFE式へ交換しました。排気筒の形状が変わる為、排気筒の入替工事を行いました。屋内に排気が侵入しないようガラリをアルミパネルにて塞いでいます。湯ドクターは設置基準を守り、豊富な施工実績を元に責任施工を行っております。ご不明な点や施工方法などについてのご質問がある場合は、現地調査の際にお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。東京都目黒区の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。TOTO製RGH24KF53-Dから、ノーリツ製GQ-2437WS-FFAへの交換です。美容院に設置されている給湯器の交換工事を行いました。ビルの屋内に設置されている機器となりますが、設置状況及び既存の給排気筒の状態を確認し、既存の給排気筒は再利用の上、交換しています。交換機種は家庭用機器となるため、業務用使用の場合は保証対象外となります。飲食店や店舗などで利用される場合は、耐久性の優れた業務用機器の設置をお勧めしていますが、業務用機器は家庭用機器よりも高価になるため、お客様のご希望に合わせて提案させていただいています。京都府京都市の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。パーパス製TP-PS16TXから、ノーリツ製GQ-1639WS-T-1への交換です。機器本体サイズが変わる為、扉内ケースNC-TP4を使用して設置しています。PS(パイプシャフト)設置のため、パイプシャフトの養生を丁寧に行い、極力傷つけないよう注意しながら施工しました。排気がPS内に入り込まないよう気密を保って施工しています。台所リモコンの形状が、長方形から正方形のタイプになり、既存の取付跡が表に残ってしまう為、リモコン取替化粧カバーを使用して取り付けました。リモコンのサイズが小さくなると、既存の取付跡が表に残ったり、壁紙が貼られていない部分が表に出てしまうことがあります。その場合、見栄えが悪くなってしまう為、今回のように化粧カバーを使用することがあります。埼玉県鶴ヶ島市の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。ガスターOUR-161-1から、リンナイ製RUX-VS1616T(A)-Eへの交換です。スリム型の給湯器の交換工事です。UOP-5-G5T(R)を使用して設置しています。PS扉内設置の場合、PS内の気密性を確保することも大切ですが、給湯器本体とPS扉の空間(隙間)の確保も重要です。燃焼に必要な十分な給気が確保できていないと、不完全燃焼を生じてしまう可能性があります。湯ドクターでは、設置状況を確認の上、適切な工事を行います。マンションによって、設置状況は変わりますので、詳しい現地調査を行った上で、工事を行わせていただいております。東京都港区の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。TOTO製16号ガス給湯器から、リンナイ製RUX-VS1616W(A)-Eへの交換です。スリムサイズの給湯器が設置されている現場です。TOTOは現在、石油・ガス給湯器を製造していない為、リンナイ製の機器に交換しました。PS設置の場合、機器のサイズや配管の収まり具合等、特に気を付けて施工する必要があります。行い、お客様へ使用説明して工事は完了です。新しく設置した給湯器は、以前と使い勝手が変わる場合がございますが、お客様がご納得いただけるようポイントを押さえてわかりやすく説明できるよう努めています。千葉県船橋市の集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。ノーリツ製ガス給湯器から、ノーリツ製GQ-1639WS-1への交換です。給湯器本体のサイズが変わったため、PS金枠セットPK-D470NRを使用して交換しました。台所リモコンの形状が、長方形から正方形のタイプになり、既存の取付跡が表に残ってしまう為、リモコン取替化粧カバーを使用して取り付けました。リモコンのサイズが小さくなると、既存の取付跡が表に残ったり、壁紙が貼られていない部分が表に出てしまうことがあります。その場合、見栄えが悪くなってしまう為、今回のように化粧カバーを使用することがあります。湯ドクターでは事前に現地調査(無料です)を行っております。給湯器交換工事は、湯ドクターにおまかせ下さい。集合住宅にてガス給湯器の交換工事を行いました。東京ガス製KG-516RFW-Qから、リンナイ製RUX-A2406W-Eへの交換です。号数アップを希望されていたため、16号の機器から24号の機器へ変更して設置しました。集合住宅の場合、規約により号数アップが出来ないことや、ガス配管のサイズやガスメーターの容量によっても号数アップが出来ない可能性がございます。事前に管理組合に確認を取り、ガス供給会社にてガスメーター交換を依頼して工事を行っています。給湯器本体の寸法が変わったため、PSアダプターも合わせて交換しています。湯ドクターでは、事前に現地調査を行い、設置状況に合わせて適正な工事を行わせていただいております。給湯器交換工事は、ぜひ湯ドクターにおまかせ下さい。+扉内収納ボックス設置費オートストップ付きのスリムタイプの給湯専用機です。設置条件も問題なく工事完了しました。使用し、排気筒の位置を合わせることにより、扉の加工も必要なく設置できました。使用し、排気筒の位置を合わせることにより、扉の加工も必要なく設置できました。既存機器の排気口まわりの面積が設置基準を満たしていなかったため、扉を加工し、化粧プレートを使用して設置。+配管延長工事費+コンセント新設工事ほか既存機器は屋内に設置されている機器でしたが、機器を屋外のチャンバー室に移設しました。+排気筒工事費チャンバー室内にFE方式の機器が設置されていましたが、前方排気延長型の機器へ交換工事。480mmの特殊なサイズの機器からの交換工事。(JFEC)の会員です。(財団認証企業コード105014)湯ドクターは、電子商取引を広く普及し、お客様が安心してご利用いただけるための適切な取引を行っている優良な事業者として、同財団法人のオンラインマークを取得しています。SSLとは?このウェブサイトは、日本ジオトラストSSLサーバ認証書を取得して、個人情報を保護しています。httpsで始まるアドレス上ではすべての情報がSSLで暗号化されてから送受信されます。