高精度な制御であらゆる工業プロセスから水処理まで、幅広い薬注プロセスでの自動化要求に応えます。該非判定について※資料のダウンロードには、会員登録が必要です。750という制御比を実現しました。バルブ設計と、制御モータによる吐出/吸込み速度制御の組み合わせにより、定量精度±1%を実現しました。一定で吐出時間により運転速度を制御するため、吐出量が少ない状態でも均一な薬液注入が可能です。衝撃(慣性力)も減少し、吐出側配管への負荷が低減します高圧縮・高効率ポンプ部ポンプは常にフルストローク長で作動し、高い圧縮比を維持します。その結果自吸性能に優れ、しかもガスロックをしないポンプになりました。240V)により世界各国の電源に対応します。IP65駆動部・コントローラー部ごとにシール構造を設けることで、防水・防塵構造となっています。バルブの組間違え防止構造など、安全面に配慮した設計です。自動制御機能アナログ運転(外部信号4-20mA等に比例した液量を注入)、パルス運転(流量計等から出力されるパルス周期に比例した液量を注入)、インターバルバッチ運転(設定した時間周期で設定した液量を注入)を1つのポンプで選択できます。安全性を考慮した機能が充実しています。300Ω)注1:パルス運転、バッチ運転、インターバルバッチ運転の最小設定値は、キャリブレーションにより補正された1ストローク流量値となります。1パルス当たりの設定値を入力する際の変化量はキャリブレーションにより補正された1ストローク流量値です。注2:接点への最大印加電圧は12V、電流5mAとなります。リレー等の有接点をご使用の場合は最小適用負荷が5mA以下のものをご使用ください。complete(バッチ完了出力)をEnableに設定すると他の機能はDisableとなります。PLS(吐出量比例パルス)をEnableに設定すると他の機能はDisableとなります。モーター駆動定量ポンプ一覧へ戻る製品に関する情報カタログ、資料ダウンロード製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。会員登録はこちらカタログダウンロードイワキのサポートよくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。選ばれる理由お問い合わせ難しい流体制御でお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。