図は、木造3階建住宅の配線図である。屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型(VVF)を用いたケーブル工事である。屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。「0.1(MΩ)」が正解です。絶縁抵抗値として許容される最小値は0.1MΩとなります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。2絶縁抵抗に関する問題は使用電圧ごとにいくら絶縁抵抗値が必要となってくるか覚えておく必要があります。対地電圧が150V以下の場合だと絶縁抵抗値は0.1[MΩ]以上となります。よって答えは「1」となります。xvnfwkmc1「1」が正答です。分電盤結線図に1φ3W100/200Vと書かれており、単相3線式100/200V電路であることがわかります。従って対地電圧は150V以下で、許容される絶縁抵抗の最小値は0.1MΩ以上となります。uoobqeqp訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。