大D種接地工事を省略できないものは。電路には定格感度電流15[mA]、動作時間が0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。.乾燥した場所に施設する三相200[V](対地電圧200[V])の動力配線の電線を収めた長さ3[m]の金属管。.水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200[V](対地電圧200[V])誘導電流機の鉄台。.乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200[V](対地電圧200[V])空気圧縮機の金属製外箱部分。.乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100[V])の配線の電源を収めた長さ7[m]の金属管。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(2件)10水気のある場所では、例外なく接地工事を行うこととなっています。「1」金属管の接地省略は8mまで可能です。「3」低圧の機械器具を絶縁性のある台の上から取り扱う場合は接地省略可能です。「4」金属管の接地省略は8mまで可能です。乾燥した場所に設置する対地電圧150V以下の機械は接地省略できます。したがって、「2」が正解となります。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。答えは「2」となります。xvnfwkmc訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。