状況について、以下のとおりお知らせいたします。3号機の燃料取り出し用カバー等の設置作業を開始。完全閉合に向けた凍結運転を開始(第三段階)。サブドレン水の分析を実施(採取日9月22日、9月23日)した結果、前回の分析結果と比較して有意な変動はなし。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールの安定冷却を継続中(4号機は燃料取り出し済み)。・2号機において、SFP水温評価の妥当性および外気温が上昇する夏季におけるSFP水温を確認するため、SFP循環冷却系の一次系の運転を継続した状態で、熱交換器の二次系冷却水の通水を停止する試験を8月21日から開始(9月下旬頃まで試験予定)。・5号機において、使用済燃料プール冷却浄化系(FPC系)にて冷却している使用済燃料プール(SFP)について、FPC系を冷却している原子炉補機冷却系の弁点検を行うため、SFP冷却をFPC系から残留熱除去系(RHR系)に6月29日に切り替え。弁点検が終了した段階で、SFP冷却をRHR系からFPC系に戻す予定。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。