復帰ボタンを押してすぐ離す。表示○○○が点滅から点灯になるまで待つ。※ボタンにキャップのあるタイプもあります。※ガス栓・器具栓を全て閉めて復帰ボタンを押して下さい。赤いランプと液晶が点滅します。ガス漏れがないかマイコンメータが安全確認を行いますので、約1分間お待ち下さい。異常がなければ、赤いランプの点滅と液晶の文字が消えます。これで復帰が完了となりますので、開栓してお使い下さい。(復帰しない場合は、復帰を繰り返さずLPガス販売店にご連絡し、点検を受けて下さい。