9:00~17:00住宅用メンテナンスメンテナンスのタイミングについて産業用の太陽光発電システムと同じく、住宅用の太陽光発電システムにも定期的なメンテナンスが義務付けられています。連携日から1年後、そして4年ごとの点検が義務付けられ、点検に伴う報告書も義務付けられています。発電量に不調を感じた時に点検を依頼すると標準外の点検の為、一般的には費用が発生してしまいます。弊社のメンテナンスでは、お客様が設備に対して何か不調を感じたり不具合が懸念される場合に点検で呼んで頂くようお願いしております。目視にて、さらにパワーコンディショナの作動状況を点検します。サビの有無などを確認します。パワーコンディショナ正常に作動しているかの確認、エラー履歴のチェック、異音の有無などをチェックします。モジュール測定専用機器、IVカーブトレーサーを使い、電流・電圧を計測します。回路毎の最大出力値を計測し、IVカーブという電力の波形を見る事により、開放電圧のみでは判りにくい発電状況の不具合を検知します。専用機器を使用し、水道水にてモジュール表面を水洗いします。通常の雨では流れにくい黄砂や鳥のフンなどを洗い、太陽光パネルをきれいにして発電効率を保ちます。ドローン検査ドローンを使い人間が検査しにくい場所を検査します。