すべてを失いました2016年2月10日AGA治療体験記(日記)どうも、若ハゲ番長です。すべてを失いましたので、ここにご報告いたします。結局、原因不明すべてを失いましたいやー、先に断っておくと、今回の記事は完全に愚痴です。育毛に関する話も、健康に関する話も、恋愛に関する話も、全く出てきませんがあしからず。愚痴らずにはいられずに記事を書いている感じです。去年の11月からトラブルが多いという話を前にも記事を書いたんですが、今回極めつけとも言うべき感じのトラブルが発生いたしました。11月あたりから、身の回りのありとあらゆるデジタルデバイスがなぜか壊れるんですよね。11月以降にこわれたデバイスを列挙すると、ルーター×8台モデム×4台ノートPC×2台デスクトップPC×2台iPhone×2台スマートウォッチ×2台ポケットWi-Fi×1台などなど。́∀`)ルーターとかモデムがやられるとネットに繋がらないので、ポケットWi-Fiを買ったら、それも壊れ、仕方ないのでiPhoneのテザリングで繋いでたら、iPhoneも壊れ・・・。́∀`)壊れたら買い直し、買い直したものが壊れたらまた買い直し・・・を無限リピートしている今日このごろです。思い返せば、ルーターが初期不良だと思っていた頃が懐かしい(笑)明らかにこんだけ壊れるということは絶対、初期不良じゃないんですよね。こんだけ連続で初期不良にあたるのって、宝くじで3億円当てるより難しいですから(笑)(電気屋さんの話だとルーターの初期不良はだいたい5000台に1台くらいらしいです。)PCを一つ残らず初期化しても、症状が収まらないということはウィルスでもなさそう。それで、ようやく気づいたんです。して壁のコンセントがおかしいんじゃないか、と。故障の原因はコンセントの電圧異常??冷静に考えてみると、壊れたデバイスはすべて事務所のコンセントに繋いだことがあるんですよね。(ルーターもモデムも、PCも壊れたのは事務所で利用しているもので、確かにiPhoneもスマートウォッチもポケットWi-Fiも事務所で充電したことがある・・・)まぁ、この日本でコンセントの電圧がおかしいなんてことがあるのかって感じなんですが、しかし、他に原因も考えられない。ここまで訳のわからない状態だと、可能性が低くともつぶさに調べるほかない・・・。電気屋さんを召喚してコンセントの電圧を測ってもらったところ、その値、125V日本のコンセントの電圧は100Vと法律で決められています。明らかにおかしい!!犯人はここにいたΣ(゚Д゚)!!!鬼の首を取ったかの如く、物件の管理会社に電話し、コンセントの電圧がおかしい旨を伝え、調査を依頼。その日のうちに管理会社の人が来ました。「いやいや、コンセントの電圧は一般用の100か、エアコン用の200しかないですよ。仕組み上、125なんて中途半端な値になることはないです。して、配線のミスでエアコン用の200が一般用に来てるかと思ったんですが・・・そういうわけでもないみたいですね。結局、配電盤も調べてもらったんですが、異常はなし。コンセントの電圧は正常だと言われました。細かい配電盤の仕組みはわからなかったんですが、どうやら100か200以外の値になることはないらしい・・・。管理会社は、125Vという値は、電気屋さんの測り方が悪かったの一点張り。して電化製品が壊れるのか?と聞くと、こっちも、それはわからないの一点張り。管理会社的にも、もし問題が発覚すると責任取らないといけないから、こういう対応しかできないのかもしれないですが・・・。゚д゚)/まぁ、もちろん、現時点では管理会社が悪いのかどうかはわからないんですが、対応の態度にちょっとイラッときました。親身になって対応してくれてもいいじゃない、っていう。「責任問題にしたくないオーラ」が全身から発せられていて、非常に残念でした。いうか、さすがに金銭的な被害が尋常じゃないので、誰かしらには責任を取ってもらわないと、会社的にマズイ・・・(笑)管理会社のテスターを疑うが・・・もしかして、管理会社の人はテスターをイジって100Vになるようにしてたんじゃないかと疑って、自分でもテスター買ってきて電圧を調べたんですが、自分で調べても100Vでした。́ε`;)...やっぱり、電圧が変化してるんじゃないかと思うんですけどねぇ・・・。電気屋さんが来た時はテスターは間違いなく125Vを指してたんだし。プロの電気屋さんが、そうそう電圧を測り間違えないだろうし。ネットで調べてみたところ、コンセントの電圧が変化するのは、送電側(電力会社)に問題がある場合だけらしく、普通はありえないとのことでした。管理会社の人が嘘をついているわけでもなさそう・・・。しかたないので、電圧が上がった瞬間を証拠として残すべく、テスターを構えてコンセントの前に待機していた時でした。Evernoteのデータが全て消えたのは。僕は前々からEvernoteを使っていて、そこにありとあらゆるものをメモってたんです。このブログの下書きなどもそこに。一つもない!???保存していたノートがどこにもない!ノート数ゼロ、って一体・・・!!!??慌てて他のデバイスからアクセスしても、既にノートがすべて消えた後・・・。このEvernote消失事件も原因がまだわかっていません(笑)ノートを全部消すなんて、そんな操作は間違ってもしないし、そもそもやった記憶もないし。現在、サポートに原因と復旧方法を調べてもらっているところです。́Д`)まぁ、いつもてめぇは遅いだろ!ってツッコミが飛んできそうなんですが、それはスルーしつつ・・・。確かにもういっぺん書けばいいだけなんですが、一回書いた記事が全部消えるっていう精神的なダメージははかりしれず、ちょっと参ってしまっています。́∀`)ですが、必ず書くので今しばしお待ちいただければと思います。以上、愚痴と最近更新が滞っている言い訳のご報告でした。しょうもない記事を最後まで読んでくれてありがとうございました。P.S.今回、「(笑)」の使用頻度が異常に高いのは笑ってないとやってられないためです(笑)P.P.S.やけくそになって飲んだくれていたら、今度はサイフもなくしました。泣きっ面に蜂とはこのことか。・゚・(ノД`)・゚・。いや、因果応報の方かな(笑)P.P.P.S.もしEvernoteのデータが復活できれば、早く記事がアップできると思います。復活できることを祈っております。皆様も、ぜひ、一緒にお祈りください。AM家庭の100vが125Vになる事はあり得ます。私は若い頃電気屋、そしてコンピュータのハード屋、そしてSE、今は年金生活(笑)。家庭には100Vか200Vが普通ですが少し多くの電力を使う家庭は単相3線式で供給されています。読んで字のごとしで3本の線で電気が供給されていて仮に電線色が赤白黒の3本とすると赤と白で100V、黒と白で100V、赤と黒で200Vが使えます。大体家庭では赤と白の100V、黒と白の100Vにバランス良く電気製品が配置されています。注意するのは中間線(上記の白の電線、アース線と言ったりします)は絶対に切れるとか接触不良になってはいけません。ブレーカーも単三用を使わないといけません。仮に中間線が切れたり接触不良を起こすと赤と白の100V、黒と白の100Vが電気使用量によって不安定になり例として片方が125Vもう一方が75Vになる事があります。電力会社関係の人に”我が家は単相3線式ですか”と聞いてみて下さい。単相3線式なら中間線の接続を調べて貰って下さい。私の頭の毛は風前の灯火、もう元には戻らないのでしょうか(泣)。PMhirataさんコメントありがとうございます。助かりました!救世主さま!(笑)管理会社に確認したところ、単相3線式でした!単相3線式の場合、中性線欠相で電圧の異常が起こることがある、と伝えてみたんですが、それでも管理会社は「問題が起こるはずがない」と言ってます・・・(^_^;)管理会社は1ミクロンも当てにならなさそうなので、電力保安協会か消費者生活センターに助けを求めようと考えています。何はともあれ、道はなんとなく見えてきました。ありがとうございます。頭髪についてなのですが、年齢が上がってくると回復が難しくなるのは、残念ながら事実です。前に記事で紹介した僕の叔父は、ミノタブ、フィンペシア、ZINCで完璧とは行かないまでもかなり増えました。叔父は50代後半なので、ある程度年齢が上でも、可能性はあるように感じます。PMここまで来ると原因は幽霊ですね。笑よく幽霊が出るときは電子機器から異変が出るといいますからw今度は電気屋ではなく霊媒師の方に家まで来てもらうのがいいかもですね。PMみんさんコメントありがとうございます。実は去年にはソーラー電波の腕時計も壊れたんですよね。墓場まで持っていく覚悟で買った高級モデルが(^_^;)電源は全く関係なにのに。去年お祓いはやってもらってます。PMその、どんまいとしか言えません笑ただ、財布に関しては自分もなくしたことがあるから注意しようと、記事をみて思いました。番長の怒り、笑に昇華してるとことか、できる男だなーと思います。若はげ(元含む)は我慢強いんだってとこを見せつけてやってください!(だれに?)笑がんばって立ち直ってくださいね。時間はかかるかもしれませんが...。PMコメントありがとうございます。PMなんとなく気になったのでコメントします。白色の中間線のねじが緩んでないでしょうか?接触不良で電圧がフラフラするんのかもしれません。最悪、200ボルトが入りますよ?・・・たぶん。PMアキさんコメントありがとうございます。漏電遮断機の白色のネジですね。診てもらう時に伝えます。ありがとうございます。AMコメント失礼します。番長さんにお聞きしてもいいのかどうか分かりませんが、ご存じの範囲で答えて頂きますと幸いです。内容は、ポラリスとボストンの件です。ポラリスnr-09は、冬に出が悪くなりました。PMいるかさんコメントありがとうございます。>まず、ポラリスnr-09は、冬に出が悪くなりました。僕の場合、ポラリスNR-09は冬場でも問題なく使えています。ポラリスはロットによって品質がマチマチだったりするので、そういうこともあるかもしれません。>暖めると調子が良くなりますが、成分的に暖めるのは問題ありませんか?そんなに高温にしなければ大丈夫だと思います。暖めるとしたら、30度くらいでしょうか。>+αで白髪対策も入っているのでしょうか?これは僕も成分を調べてみたのですが、結構違います。白髪対策用のボストンブラックにはノコギリヤシが入ってません(^_^;)杉山社長は抜け毛対策に加えて白髪対策もできると言ってましたが、個人的にはノコギリヤシが入ってないのは薄毛対策としてどうなのか、と個人的には思ってます。使ったことはないのでなんとも言えない部分もあるんですが。PMミノムシまさひろさんコメントありがとうございます。>水によって成分や効果が薄まる可能性はありますか?可能性があるかないかと聞かれると、当然、可能性はあるとしか答えられません。実際に効果が薄まるかどうかは混入した水の量によるでしょう。洗った時に付着していた程度の量で効果が変わることは考えにくいとは思いますが・・・。AM番長さんこんにちは。いつも楽しくブログを拝見させていただいております。去年の六月からファイザー社のフィナステリド(ジェネリック)を服用しているのですが、ファイザー社の方に替えてから生え際の後退が進んでいるような気がいたします。そこで番長さんに質問なのですが、ジェネリックは先発医薬品より効果の面で劣ったりするものなのでしょうか?メルク社のプロペシアはまだ完全に特許が切れているわけではないみたいですし、このまま服用していればAGAが進行するのではと日々不安な気持ちになっております。お忙しいところとは思いますが、何卒ご回答宜しくお願いいたします。PMはじめまして、数か月前からブログを拝見させて頂いている者です。21歳なんですが頭頂部の地肌の見える部分が徐々に進行し生え際やM字も細毛化が進行しており、今月24日にヘアメディカルに初診予約を入れています。番長さんはAGAクリニックに1か月間通い、その後は個人輸入でほぼ同様の治療薬を飲み続けられ、その結果経過写真を見る限りでも劇的な改善を遂げられたようです。その後、劇的な効果のあった治療薬を途中で何度も変更されたばかりか、現在はフィナステリドもしくはデュタステリドの服用をやめられています。PMふじおさんコメントありがとうございます。ご質問の件についてはこれまで記事で再三書いてきた通りです。過去の記事を参照してみてください。2013若ハゲ番長のAGA治療体験記@。