(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順スターデルタ始動とは何ですか?モータ始動時の電気的・機械的ショックを和らげるため、モータの巻線をスター接続して始動時の電流をじか入れ時の1/3とし、加速後デルタ接続して運転する始動方法です。電磁開閉器インチング(寸動運転)とは何ですか?寸動またはジョギングともいい、モータのちょい廻し等始動電流の開閉を頻繁に行うことです。電磁開閉器AC-3級とは何ですか?モータの通常の始動や停止を行う開閉責務(耐久性試験は定格使用電流の6倍閉路・1倍遮断)です。何ですか?電磁接触器を2台使用して、接点の接続を切換えることによってモータを逆転することができる電磁接触器です。電磁開閉器サーマルリレーの電流値設定についてサーマルリレーはモータの全負荷電流に設定して使用します。周囲温度が20°Cと大幅に異なる場合や接続電線が標準電線サイズと異なる場合は設定値の補正が必要です。定格容量とは何ですか?定格使用電圧における最大適用負荷の容量です。機械ラッチ式電磁接触器とは何ですか?電気的(投入コイル)または機械的操作によって接点を閉路し、その操作力を取除いても機械ラッチ機構によって閉路状態を保持します。電磁開閉器スターデルタ始動器に使用するサーマルリレーの選定についてサーマルリレーをデルタ相内に設置して相電流検出とする場合は、モータ全負荷電流値の1/√3倍の電流に設定可能なヒータ呼びを選定し、電流つまみをモータ全負荷電流値の1/√3倍の電流に設定して使用願います。モータ負荷への電磁開閉器の適用についてサーマルリレーのヒータ素子が入っている極に通電する必要がありますので、3極のうち両端(1/L1-2/T1、5/L3-6/T3間)につないで使用して下さい。電磁開閉器AC-4級とは何ですか?モータの始動電流を開閉する責務(耐久性試験は定格使用電流の6倍閉路・6倍遮断)で、AC-3級より過酷な開閉責務です。インチングやプラッキングもこの適用になります。