それでは一個ずつ説明して行きます。1.主幹ブレーカーを落とす一番左の40Aと表示のある、おっきいブレーカーを落とす。それで家の電気が全部落ちます。テスターで電気がちゃんと遮断されているか調べましょう。コンセントにテスターの赤黒を差して、0が出ればOK。左から2番目の漏電遮断器でも全ての電気が落ちます。漏電遮断器の「テストボタン」をペン先などで押してみましょう。バコンとブレーカーが上がります。どちらで遮断した方が良いかと言えば、安全の為両方落とすのが一番です。2.既存のコンセントを外す写真のように穴にマイナスドライバーを差すと線が抜ける仕組み。3.200vコンセントを付ける白黒どっちでもいいよ100vコンセントは極性を考えて白線をWマークが付いてる側に配線しますが、200vコンセントは極性関係ないので、白黒の線はどっちにいれても大丈夫。アース線も差してちゃんとアースとらないと違法。僕はコンセントにアース付けるのが難しかったので、室外機でアースをとってます。白線をアースとして使ってます。(エアコン設置のオジサンがサービスでやってくれた。ほんとは緑線を使うべき)コンセントのアースの接地でも、室外機からでも、電気的には同じ構造と考えられるので全く問題ありませんが、理想はコンセントに取り付けられるのがベスト。今回は外壁に面した壁のコンセントのため、断熱材が邪魔をしてコンセントへのアース線の施工は難しいため室外機からのアースにしています。自分でアースを作るには、分電盤から配線するか、庭にアース棒を埋めて室内に引き込む作業が必要です。DIYで接地棒(アース棒)の埋設。分電盤に取り込む為のアース線を設置しました。200v電源はアースがないと危険なので、事前にエアコン業者に室外機のアースを依頼するか、別途分電盤や付近のアース付コンセントからアース線を引く工事が必要になります。スポンサーリンク4.既存のブレーカーを外すうちの場合は、既存のブレーカーが100/200v兼用のものだったので、いじって切り換えただけですが、交換のときはプラスドライバーで簡単に外せます。写真左下が切り換えたブレーカーです。元は左側の白い四角、中央の波打ってるバーにネジ止めしてあったピンを取り外して、ピンをひっくり返し、右の四角、奥のバーに付けてネジで閉めます。同じピンの表裏をひっくり返すことで100Vと200Vの切り替えが出来るということです。説明がわかりづらいかもしれませんが、実際に触ってみると分かると思います。右へ切り替えると200vとれる手書きですが、単相三線の簡単な図です。真ん中の波打ってるバーが0Vなので、0Vと+100Vから電気を取っていたものを、-100Vと+100Vから電気を取る為に、上下に接続するように付け直してます。5.200v用のブレーカーを取り付け100/200V兼用ではない場合は100V専用ブレーカーを200V用ブレーカーと入れ換えましょう。ネジで取り付けるだけ。22:27時点)Amazonの商品レビュー・口コミを見るAmazon楽天Yahoo!ショッピング補足:コンパクトブレーカーSH型の場合の切り替え上記はHB型と呼ばれる中古住宅に見られる旧型の安全ブレーカーです。購入可能ですが、今はSH型と呼ばれるコンパクトブレーカーが主流です。家が新しい方はこちらでしょう。こちらの電圧の切り替えはもっと楽ちんです。ブレーカーを引っこ抜いてボタンを押して差し込めば切り替え完了です。6.主幹ブレーカーを入れる入れる。7.テスターで電圧を測るこんな感じ。テスターの真ん中の切り替えを交流に合わせてコンセントに針を挿し込みます。200~210vの値が出たら成功!8.エアコンを買う高い。9.涼しいすごく涼しい。ちなみにエアコンでの暖房は部屋が絶対に乾燥してしまいます。暖房の場合はガスファンヒーター等の方が快適な空気環境になります。詳細は下の記事をご覧下さい。冬場のエアコンはなぜ必ず乾燥するの?物理的に効果的な乾燥対策とは。エアコンの暖房を使うと必ず湿度が下がってしまいます。湿度が乗った快適な空気環境を作るにはどうすべきか。nohmiso.comスポンサーリンク200Vのエアコンは電気代は高いのか200Vになったら電気代も2倍になるのかしら。なんて心配になる方もいるかもしれません。結論から申し上げますと、ほとんど変わりません。電気代は消費電力で算出されますが、消費電力とは消費電力=電圧×電流×時間であらわされます。ここで、消費電力とはエネルギーと考えて頂きたいのですが、『部屋を24度の快適な空調にする。』という結果が一緒であれば、エネルギー保存の法則により、消費電力は一緒です。同じ電力を使用するのであれば、電圧が2倍となっても、電流が1/2倍になる為、消費電力は変化無し。200Vのエアコンの方が電力の制御に幅があり、部屋をずっと早く冷やす事が出来るという部分では、冷えるスピードが早い分多少使用電力は増えてしまいますね。電気代が気になるようでしたら電力会社の切り替えもオススメです。切り替えには解約の手続きは必要なく、新しい電力会社に申込みをすれば以前の電力会社は自動的に解約されるので思ったより手間がかかりません。エネチェンジは結構便利です。エアコンの選び方エアコンの選定って結構悩みますよね。家の造りが木造とRC造とで買うエアコンの能力が違うから。僕は三菱重工のビーバーエアコンSTシリーズ、冷房時15~23畳/暖房時15~18畳対応のエアコンを買いました。15~23畳の数字の小さい15畳が木造用で、大きい23畳がRC造って意味。家の断熱能力で変わるってことですね。うちは木造18畳ですが、設定温度通りに空調してくれてます。この大きさにしては安かった。工事費込みで15万位。SRK56TW2-W三菱重工(MITSUBISHI)Amazonの商品レビュー・口コミを見るAmazon楽天Yahoo!ショッピング外気からの影響を遮断するとエアコンの電気代は押さえられます。窓交換無しで断熱できるブラインドは手軽に取り付け出来るのでオススメです。断熱ブラインドを付けてみたら省エネ効果が抜群!省エネの効果と取り付け方法スポンサーリンクまとめ200v電源を作るのは思ったより簡単なので、自分でやるとかなりの節約になると思います。今回紹介した工事は電気工事士免状を持ってないと出来ない工事なので要注意です!持ってない方は年二回試験があるので頑張って取得しましょう。電気工事士資格があれば家のDIYが楽しくなる!2種電工の合格のコツとは。以上、『エアコン用コンセントをDIYで100vから200vにする方法の紹介。配線はそのままで変換できます!。電気工事のDIYシェアするTwitterFacebookはてブPinterest関連コンテンツイチカワnohmiso.com合わせて読みたい電気工事のDIYアンテナはあるのにテレビが映らない!?中古住宅を購入してテレビが映らないときに調査すべきポイント。増幅器は機能してますか?2018.01.22電気工事のDIYスマートメーターからの引き込み線をDIYで交換してみた。活線作業は怖いのでプロに依頼した方がいい!2019.10.04電気工事のDIYDIYで接地棒(アース棒)の埋設。分電盤に取り込む為のアース線を設置しました。接地棒を埋設して接地抵抗測定してみました。2019.09.03電気工事のDIYDIYで外壁に穴あけして配線を挿入しよう。外壁からアース線を屋内に取り込んでみました。清く正しくDIYするのは結構大変。2019.09.25電気工事のDIY玄関照明のスイッチを人感センサーへDIYで交換してみたらとても快適になった。パナソニックの人感センサーの恐るべき感知能力。玄関の照明が自動で点灯すると、とても快適です。2019.12.19電気工事のDIY照明をLEDのダウンライトに交換してみた。DIYでの取付方法の紹介。