エアコン用コンセントをDIYで100vから200vにする方法の紹介。.wpcf7-submit:disabled{cursor:not-allowed}ホームDIY電気工事のDIYエアコン用コンセントをDIYで100vから200vにする方法の紹介。配線はそのままで変換できます!電気工事のDIY2020.01.15実は100Vコンセントを200Vに替えるのは意外と簡単な作業で変更できてしまいます。基本的には200Vが必要な状況ってエアコンだと思いますが、基本は元々単独回路で配線されているはずなので、配線のやり直しが必要ないので工事は簡単です。DIYで頑張ってみましょう!我が家の場合は、20畳用のエアコンを取り付けしようとしたら、エアコンは200v。コンセントが100vだったので、コンセントを200vに変更することにしました。この記事を書いたイチカワは、実業で電気主任技術者に専任しております。第二種電気工事士です。この工事には電気工事士が必要です。スポンサーリンク目次まずは調査!エアコンのコンセントが単独で来てるかどうか調べる!ブレーカーが分かったら100v→200v工事の手順ざっくり手順200Vのエアコンは電気代は高いのかエアコンの選び方まとめまずは調査!エアコンのコンセントが単独で来てるかどうか調べる!家の分電盤を見てみましょう!分電盤は洗面所にあることが多いです。引き込みが単相三線か確認。単相二線だと200vは取り出せないので、諦めるか東京電力に依頼しましょう。大きいブレーカーに、3本入って3本出てれば単相三線。外についてる電力メーターに「単3」と書いてあります。小ブレーカー毎に名称が書いてあったら、「リビング・エアコン」とか書いてあるのが対象のブレーカーです。我が家は名称が何も書いてなかったので、一個ずつブレーカーを落として、何処のコンセントが落ちたか見に行くというしんどい調査をしました。最近の家は基本的にエアコンは単独の配線で来ていると考えて間違いないですが、築古だと一緒の場合もあるので確実に調べましょう!我が家は築25年ですが単独回路でした。ブレーカーが分かったら工事したいコンセントのブレーカーを見つけたら、そのブレーカー以外を全部落とします。(主幹ブレーカーは生かすよ)その状態で、エアコンのコンセント以外のコンセント、照明に電気が来てないかを調査。コンセント型の照明とかを持って家中のコンセントに差しまくり。外に付いてるコンセント、給湯器もチェック。エアコンコンセント以外に電気が来てないのが分かったら調査終了!電気が来ている場所があったら単独の配線ではないのでそのコンセントも一緒に200Vになってしまいます。その場合は業者さんに頼んで一本単独で配線してもらいましょう。21:50時点)Amazonの商品レビュー・口コミを見るAmazon楽天Yahoo!ショッピングめちゃ安だったのでこれを購入したが、動作は不安定だった。計れないことはないけれど、今後使い続ける予定があるならもっと良いのにした方がいいかも。主幹ブレーカーを落とす。既存のコンセントを外す。200vコンセントを付ける。既存のブレーカーを外す。200vブレーカーを付ける。主幹ブレーカーを入れる。テスターで電圧を測る。コンセントカバーを付ける。