はるかに長距離の伝送ができるシリーズです。外的要因が大きくても超長距離の信号が伝送できるようにしたものです。ユニバールラインの名の通りどのような電線、ケーブルでも使用でき、終端不要で分岐方法や配線方法が自由にできるものです。PU8RY-EXこのユニット間を2本の線で接続すればどのような線でも、例えばステンレス線でも鉄線でも抵抗値が3KΩ以下であれば接点信号が伝送できます。増設も2本線にパラレルに接続するだけで8点単位の増設が64点まできます。ファームウエアが異なる超長距離伝送のノウハウの詰まったユニットで従来品との互換性はありません。現在アナログ計測とパルス積算ユニットは受注生産ですが今後徐々に標準在庫品といたします。■特徴■メタル線で超長距離の伝送ができます最近は長距離伝送と言えばすぐ光ファイバを敷設しての伝送とかになりますが光ファイバの場合には電気の信号を電/光変換して伝送し、再度光/電変換するために多くのムダを伴うことがあります。今回発売したユニバーサルラインEXは汎用の電線や汎用のケーブルを使用して50Km~100kmの従来考えられなかった超長距離の多重伝送を可能にしたものです。工事に大きな費用がかかりませんのでトータルのコストが大幅に削減されるものです。どのような電線でも使用できます。ユニバーサルラインEXは一般的伝送に使用するような高価な専用ケーブルは不要です。どのような電線でも2本あれば多重伝送として使えます。等ほとんどの電線が使用できます。ツイストペア、シールドとかの制限はありません。多芯ケーブルの一部でも、往路と復路の線種が変わっても極端に抵抗値が高く無い限り使用できます。ノイズに強いので動力線と同一経路の配線でも極端に劣悪なノイズ環境でないかぎりほとんどの場合使用できます。ブル等の予備線があれば大幅なコストダウンで監視制御システムの構築が可能になります。デジタル、アナログが混在して伝送でき、パソコンでの一元管理もできます。(オプション)ユニバーサルラインEXはアナログ等のデータ伝送も接点信号と混在しての伝送が可能です。ように)て2進表示にして接点位置に割付て確実に伝送します。微弱な信号も接点信号のON/OFFの状態で伝送しますので1mVの信号も減衰せずに長距離伝送することが可能になります。このデータ伝送できるユニットにスキャンアドレスを割付けることにより多くのアナログ測定を1対の電線で伝送することが可能になります。(32/64点以外に128/256点タイプもあります。ポリエチレン=2.3距離は敷設状況にもよりますが実際の現場のほうが伝送距離が延びている場合が多いようです。予備線等をご使用の場合は下表を参考運にして余裕を持った設計で行って下さい。5.5sq(PVC)100Km以上3.6Ω0.15μF一昨年開発したユニバーサルラインEXの前身の超長距離伝送システムは0.9φで10Km~45Kmの4ラインの総延長140Kmの現場で納入実績があり1年以上連続使用されています。これらのユニットは他の現場も含めて現在も超長距離の現場で夏場の雷や近傍の路線の高電圧、大電流のサージにも負けずに順調に稼動しています。■機器概要■ラインナップは親局の8点出力タイプと8点入力タイプ、子局の親局の8点出力タイプと8点入力タイプの4種類があります。同一伝送ライン上には親局1台と必要数の子局の接続が可能です。双方向の監視制御が広範囲で可能になります。■使用方法■ユニバーサルラインEXは2芯の伝送ラインに直流電源線の要領で+と-を間違い無く、親局1台と必要数の子局を接続すればそれだけで動作します。入力ユニットと同一アドレス設定の出力ユニットがあればそこに入力ユニットと同じ状態の接点信号が出てきます。I/Oアドレスの重複もOKです。同一出力アドレスが複数あればそれぞれに入力ユニットの信号が出力されます。逆に同一アドレスの入力ユニットが複数ある場合はどこからでも指定の出力をON優先のOR動作で制御できます。伝送ラインの分岐はどこからでも自由にできます。しなければせっかくの情報を有効に利用することができません。使用することになりますので丈夫なケーブルをご使用下さい。しない様にパラレルに接続すれば確実に動作します。・ほとんどのケーブル、電線が使用できます。い線を長距離使用する場合とかの特殊な場合は事前に動作確認して下さい。・ユニバーサルラインEXの電源の-側は伝送ラインとコモンになっていますので他の機器とは別の電源を使用してください。伝送のI/Oに接続する精密機器等でノイズに弱い機器を接続される場合はアイソレーションを施して下さい。要がある場合がありますので事前に連絡下さい。・特に制限はありません。伝送ラインの+と-が接続されていれば動作します。どんな分岐でもかまいません。・終端抵抗等は不要です。送ラインがショートやリークした場合はその場所の特定に時間がかかる場合もあります。・多くの情報が集まるだけに配線は管理し易いことが重要です。分岐箇所は線間リークした時等の損傷箇所の特定し易さやメンテナンス上からも端子台設けて分岐できるような接続方法をお勧めします。・既設配線を使用する場合に片線が大地アースされている場合やリークがある場合は使用できません。供給電源経由やI/O接続経由で他のユニットからの大地アースがないかも確認して下さい。調べて絶縁がしっかりしていることを確認してご使用下さい。場合によっては動力系のケーブルの予備線でも使用できます。タの線と同一ケーブルの場合等は長さに制限があります。・また多芯ケーブルの中に放送、インターホン、電話が混在使用されている場合は漏話が出ることがありますので事前に確認して下さい。・予備の電線を使用するときの確認事項としてまず配線経路を確認して下さい。不要なものが接続されていない予備線であることを確認して下さい。・使用する2本線の線間の絶縁及びアース間の絶縁をメガーで測定して下さい。通常どんなに悪くても1MΩ以上です。・電線径と伝送距離は上の表を参考にして下さい。多くのユニットを接続する場合は余裕のある配線設計として下さい。・ユニバーサルラインEXは伝送ラインにかなり大きなインダクタンスがあっても伝送できます。