建築関係の方、必見です。あらゆるノウハウが満載です。工種をカテゴリー別に分類しています。作業手順などを写真、ビデオでわかりやすくまとめています。おいて、鉄筋ガス圧接部の検査における主たる検査方法の位置づけが、従来の引張試験から、外観検査と超音波探傷検査に変わりました。最近は、超音波探傷試験が主流となっています。鉄筋ガス圧接部の抜取試験方法は超音波探傷試験を標準としています。原理としては、超音波を鉄筋圧接部に照射し、その反射波を検出することにより、内部の欠陥の有無を測定します。測定器は、超音波探傷器を使用し、斜角探触子を検査部分にあてがいます。圧接部に鉄筋軸方向から2反触子K走査法で超音波を入射させると、圧接面が完全に金属結合して欠陥が存在しなければ入射波は圧接面を通過し、反射しません。圧接面に欠陥が存在すればそれによって超音波が反射され、その反射波から得られる情報を使って圧接部の評価を行うことができます。下図参照↓(クリック拡大)抜取引張試験に比べて、超音波検査は、下記の長所があります。その場で合否判定の結果がでます。実際の構造物に使う部材の判定ができます。↓1.1ロットは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とします。2.試験の箇所数は1ロットに対し30箇所とし、ロットから無作為に抜き取ります。判定基準)によります。4.試験従事者は、当該ガス圧接工事に関連がなく、超音波探傷試験の原理及び鉄筋ガス圧接部に関する知識を有し、かつ、その試験方法等について十分な知識及び経験のある者とし、証明する資料等を監督職員に提出します。5.ロットの合否判定は、ロットのすべての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とします。6.不合格ロットが発生した場合の処置は、合格ロットはそのまま受入れ、不合格ロットは全数検査とします。承認を得なければなりません。示している、以前の記事(鉄筋圧接引張試験5/3)と比較してみてください。超音波試験が抜取引張試験に比べ、如何に品質管理に適しているのか明確になると思います。左が柱筋で、右側が梁筋の試験です。(クリック拡大)現在、超音波検査は、主流となり、鉄筋工事を管理する上で欠かせないものとなっています。AM超音波探傷検査において、1ロッド30箇所で合格との判定を行う理由は何ですか?1班がだいたい200箇所圧接を行い30箇所の超音波探傷検査でOKだというのがどうも納得いきません。