電力と送電についてこんにちはゲストさん。電力と送電について会社で雑談中に出た問題です。誰も分からなかったので質問します。沖縄本島を離島と区分するなら、ここが一番消費電力が大きいと思います。人が多く住んでいる島・大きな工場やホテルなどがあるとかいろいろ条件があると思います。多い方になるのではないですか?2000kVAとなると、かなりの電力ですね。電力会社から供給してもらうとなれば、6kVとなるかと思います。それを使用の電圧(100V・200V)に下げなければならないため、開閉器(6kV用スイッチ)や変圧器などが入った、「キュービクル」を設けなければならないと思います。発電設備でまかなうならば、ディーゼル発電機で間に合うかと思われますが、停電を防ぐ意味でも2台以上用意せねばならず、ちょっと採算面で問題があるかと思います。この場合も、「キュービクル」などの設備は必要です。土地があれば、太陽電池なんて手もあります。この場合はインバーターが別に必要となります。23:35:46お礼ありがとうございました。回答(3)ANo.2ryon2島別の電力量については公表されていません。島ごとの発電所の出力が分かれば、なんとなくどこの島が多いかは類推することが出来るでしょう。少々強引ですが「認可出力=最大電力」と仮定して、電力会社ごとの負荷率から逆算して電力量を試算するくらいのことはできるかもしれません。負荷率(%)=電力量(百万kWh)/(最大電力(千kW)×24×365×100000で求めることが出来ます。島ごとの発電所の出力を調べる方法が思いつきません。負荷率については多分電力会社のホームページにのっているでしょう。2000kVAってのは大きいですね。離島に建てようとしても余力がないかもしれませんね。しても早く建てたければ自家発を導入しなくてはならないかもしれませんが、とりあえず電力会社に相談なさってはいかがでしょう。電線で本土と繋がっている離島については全く問題ありません。13:00:15お礼ありがとうございました。(0)通報するANo.1ymmasayan(2)のみ回答します。「2000VKA」・・2000KVAですね。力率0.8として1600KWですので6000V受電となります。これを少し越えると30000V受電ですね。いずれにしても変電設備が要ります。トランスで、100Vや200Vに落として屋内に供給します。発電所までは必要ないでしょう。自家発電は主に停電対策か、余剰エネルギーの有効利用の目的で設置します。12:29:30お礼ありがとうございました。急ぎで質問があります。電力と電力量の取り扱いで困っています。電力と電力量の考え方が理解できていません。電力と、電力量について、教えてください。電力の測定方法ついて調べています。電力についての質問です。単相200VのIHクッキングヒーターを使用したとき、1線あたり29Aの電流が流れた。理科の「電力」が全く分かりません。日本には2009年で5千万KWhの原子力発電設備があるそうです。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。