修了考査問題(過去問題)をまとめました。H27-No.18H27-No.18油圧エレベーターの定期検査に関する記述で、最も不適当なものは、次のうちどれか。1:油圧エレベーターの圧力計の損傷の状況は、目視により検査する。急停止が原因でかご内で感じる衝撃があることをいう。3:油圧エレベーターの圧力計の作動の状況検査で、「作動が確実でないこと」とは、エレベーターの運転中に圧力計の指示値の変化がないこと及びエレベーターの停止中に圧力計が停止時の指示値(静止圧)に戻らないことをいう。4:間接式油圧エレベーターの主索の径の状況検査で、最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径の88%であったので、「要重点点検」とした。