PMこんにちは前回、回答していただきありがとうございました。消毒剤は次亜塩素酸です。学校は、塩素を循環させる機械、濾過機を7:00~18:00まで絶え間なく運転させています。(土日、祝日も)ただ、塩素循環の機械は、3分稼働して、3分休止するサイクルになっているようです。そのことが塩素が0,4あるのに大腸菌が出たことと関係しているのでしょうか?よろしくお願いいたします。PMtainosinさん追加情報、ありがとうございます。無機系薬品で残留塩素0.4ppm、pH7.2であれば、理論上は大腸菌は存在できないはず。その状況で大腸菌が出てしまったとなると、考えられる問題点は次の2点です。1.プール水の取り方に問題があった2.滅菌瓶の取扱いに問題があった1はプールの対角点、水面下30cm位の水をとって測定したか、ということです。プールの水面付近やプールサイドで水をとらないようにしなくてはなりません。2は、プール水を滅菌瓶に入れる際、親指などで滅菌瓶にフタをしなかった、また、滅菌瓶に入れたプール水が、手に触れなかったか、など、プール水に外部から大腸菌が入り込んでしまった可能性があるのではないか、ということです。人の手には大腸菌等の雑菌が付着しているので、プール水が指などに触れてしまうと、大腸菌がプール水に移ってしまいます。滅菌器のサイクルは、環境により変化しますので、正常に動いているのであれば特に問題はないように思います。PMはじめまして私は学校薬剤師ですが、担当する小学校のプールで悩んでいます。プールの水質検査を行い、残留塩素は0,4あったのですが大腸菌が検出されました。PHが7よりかなり高いと殺菌力は弱くなると聞きますが7,2なのでそれは関係ないかもしれません。私は塩素と大腸菌の接触時間が短いために検出されたと思うのですが、いかがでしょうか?それが原因なら、どれぐらい必要でしょうか?学校は費用の関係もあり、水泳の授業のない時は塩素を循環させていないようです。PMtainosinさん、投稿ありがとうございます。残留塩素が0.4ppmとのことですが、お使いの薬剤は無機系(次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム)でしょうか?有機系(イソシアヌル酸)でしょうか?無機系薬剤をお使いで残留塩素が0.4ppm、pH7.2の場合は25秒で大腸菌は死滅しますので、ご指摘のように接触時間の問題かもしれません。お使いの薬剤が有機系のものであれば、残留塩素濃度が1ppmであっても大腸菌は死滅させることはできませんのでご注意ください。日本で統一されている残留塩素基準は無機系薬剤を対象としているため、もし有機系薬品をお使いの場合は、日本基準では管理できません。ちなみにアメリカの塩素管理基準では、有機系薬剤の場合、残留塩素は3ppmという指標があります。薬品の種類によって基準が変わりますので、一度ご確認ください。たしかに費用の問題もあるとは思いますが、安全にプールを楽しんでいただくためにも、プール水の塩素管理は日常的に行っていただきたいですね。PM老朽化した大学のプールで浄化槽の循環系統で水漏れが発生しました。漏れている箇所が見えないので、地中にある配管のようですが特定できておりません。大学の施設ですが教育では使っていないので、大学側からは修理をせずに使用禁止を言い渡されているようです。水泳部のOB会でなんとかしてあげたいのですが、お金のかかることであり、まずは水漏れ箇所を見つけて修理の方針を決めるためにも修理費用がどのくらいかかるかを見極めなければなりません。場所が分かってしまえば、単なる配管の水漏れなのですが、まずは見積りの対応をしてくれるような業者を紹介してもらえませんか。PMNishiさんへ「学校プール.com」をご訪問頂き、ありがとうございます!せっかくプールがあるのに、使用禁止というのは残念ですね・・・。母校のプール設備を有志でサポートされようとしているNishiさんのお気持ちに応えられるよう、できるだけ協力させて頂きたいと思います!ちなみに、大学があるのはどちらでしょうか?見積もりのための調査にもコストが発生する場合がありますので、できるだけ近隣の業者を探してみようと思います。宜しければ、市町村等をお知らせください。配管の水漏れということですが、濾過循環機器を動作していなくても水漏れは発生しているのでしょうか?それとも、動かした時だけ水が漏れているのでしょうか?症状の違いによっても、対応する業者が変わってくることがあるため、できるだけ詳細をお知らせ頂けると助かります。直接メールをお送りください。メールにてご返信をさせて頂きます。PM今年は、経費削減でプールでの換水を控えたところ、お盆明けには、塩素剤を投入しても、残留塩素が殆ど測定できない状況になりました。pHを測定したところ、pH値5になっていました。そこで、ネットで調べ、あさはかにも、ソーダ灰と硫酸バンドをプールに直接投入してしまいました。pH値は、7になり、残留塩素も測定出来るようになりましたが、濁りとプール底に、水酸化アルミニウムの沈殿物が溜まってしまいました。沈澱物の良い処理方法があれば、教えて下さい。PMななさん、投稿ありがとうございます。残念ながら、一旦できてしまった沈殿物は、プールロボットなどで取り除くか、入水して排水溝付近にできるだけ沈殿物を集め、濾過機に吸わせて濾過するしかありません。換水を控えたところ、残留塩素が測定できなかったという状況だったようですが、塩素剤は有機系のものをお使いでしょうか?有機系塩素剤を使用している場合、補給水が少ないと結合が増え、遊離残留塩素が出にくくなります。そのために残留塩素が検知されなくなったのではないかと思います。そのような場合はスーパークロリネーションを行い結合塩素を無くすか、補給水を入れてください。そのような状況では、遊離塩素の安定性の高い無機系の塩素剤の方が適していると言えます。用途に合わせて、薬剤を変更されてはいかがでしょう?有機系塩素を使用している場合は、試用期間が長くなればなるほどpHは下がります。これはプール内に塩酸ができているためで、多めの補給水を入れていただくなどでpH値の調整が必要です。pH値を上げるためにはソーダ灰を入れて調整してください。ポリ塩化アルミニウム)を使用すれば正常になるかと思います。PM回答ありがとう、ございます。濾過器の洗浄をし、沈澱物を排水口付近に集めて濾過させたところほとんどなりました。ご指摘の通り、有機系の塩素剤をしようしています。今年は、経費削減のため、例年より注水を規制されたことと、水中掃除機の掃除を一回しかしなかったことが、理由かと思います。換水の量が少ない場合は、日ごろからpH調整が必要なんですね。事務と協議して、週一回、濾過器の洗浄を行い、それに、伴いオーバーフローまで、注水を行うことになりました。プールの水質を保つための、ギリギリの所かと考えています。今まで、一人で悩んでいたのですが、この、サイトでプール管理人に仲間とつながることができて、とても、嬉しいです。今後とも、よろしくお願いします。確かに、プール水の入れ替えは手間もコストもかかるので、どちらの学校でも節約されているのが現状のようです。有機系塩素剤をお使いということなのですが、塩素の含有量によって、「トリクロロイソシアヌル酸」「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」「ジクロロイソシアヌル酸カリウム」の3種類に分類されることはご存知でしょうか?トリクロロとジクロロではトリクロロが溶けにくく、カリウム塩とナトリウム塩ではカリウム塩の方が溶けにくいという違いがあります。薬品の特徴なども把握しておくと、より効率の良いプール運営が可能になります。PMお陰様で、学校のプールも無事終わりました。なんと、最後の週の水質が一番綺麗だったので、まだ、プール使いたいと要望が出るほどでした。事務からも、今年の夏の水道代は、去年より大幅に削減できたと、感謝されました。5月に開催された県のプール管理者講習会では、水質管理基準や衛生管理、救急の話はあっても、水質の調整に関してはありませんでした。来年は、是非、県の学校プール関係者に学校プールのサイトを紹介させて頂きたいと思います。AMななさんへプール管理、お疲れさまでした!水質管理や機器のメンテナンス方法は、プールの利用状況や環境によって千差万別。色々な事例をこの「学校プールドットコム」で共有して頂きたいと思っています。実は学校プールドットコムのアドバイザーは、プール機器、薬品、メンテナンスなどの専門家ばかりなんですよ。困った時には、いえ、困った時こそ、学校プールドットコムをご活用くださいね。AM2週間前くらいから徐々にプールの水が緑色になってきています。塩素は基準値をたもっていますが、pHが低くなっています(6.0以下)。以下の方法を試してみました。様々な方法を試してみましたが、全く効果がありません。PM南の島さん、投稿ありがとうございます!緑色になっているということは、既に藻が発生してしまっていますね・・・。除藻剤は藻の発生を防ぐためには有効ですが、一旦発生してしまうと、塩素剤で除去するのが一般的です。藻を除去するには、通常の塩素濃度(0.4ppm~1ppm)にこだわらず、一旦急激に塩素濃度を上げる必要があります。(※ただし、この作業中は、絶対に入水しないようにしてください!!)まずは10ppm~50ppm程度で塩素を投入し、濾過機は運転させたままで翌日様子を確認してください。緑色が濃い場合は、100ppm程度でも良いかと思います。翌日、藻が完全に除去されている場合は問題ないですが、緑色が少し薄くなった程度の場合は、もう一度塩素を10ppm程度で、水が透明になるまで同じ工程を繰り返してください。プールの水が透明になったら、脱塩素剤(ノンクロエースなど)で塩素濃度を適切な数値に調整してください。除去した藻が濾過機に溜まることがありますので、濾過機の逆洗を行った方がよいと思います。PM【追加です】pH値が下がっている点について、コメントを忘れてしまったので追記させて頂きます。6.0というのは多少低くなっているので、そのままだと濾過機や配管等への影響が出てしまいます。イソシアヌール酸(有機系塩素剤)の薬剤を使用した場合、pH値が下がりやすくなります。藻が発生しやすい環境であれば、塩素剤は即効性のある無機系薬剤を使用する方が望ましいかもしれません。環境に合った特性を持つ塩素剤を利用することで、より効率的な塩素管理が実現可能ですよ。PMプール掃除、注水も無事に終わり、いよいよプール開きを待つばかりとなりました。全自動のろ過機と塩素で水質の管理を行っているところです。質問ですが、自校のプールは、コケが生えやすく、油断するとプールの水が緑色になりやすいということで、清澄化剤という薬品を購入しています。これは、稀釈してプールに散布ということになっているのですが、基準となる水量は、現在プールに入っている水量なのでしょうか。ちなみに説明書きには水100立方メートル当たり50~100グラムの割合で投入となっていました。初歩的な質問で申し訳ありませんが、助言をよろしくお願いします。PMにわか体育主任さん、投稿ありがとうございます。プールにコケが生えやすい、というのは、みなさんお悩みの問題のようですね。ご質問頂いていた内容ですが、清澄化剤はプールの容量(=水量)によって使用量が決まります。お使いの清澄化剤の種類によって多少差はあると思いますが、25メートルプール(25m×15m×1.5mの場合)だと水量は約550m3なので、お使いの清澄化剤だと275g~550g程度を散布すればよいことになります。ちなみに、コンクリート材質のプールは、コンクリートの中にコケが根をはるので、プール水が緑色になり易いので、使用目安の容量内で濃度は高めにしても良いかもしれないですね。プールを安心・安全に使ってもらうためには、日々の管理が不可欠です。PM今、とても困っています。先月からプールの管理責任者を任されたのですが、何か手をつけてよいのか全く分かりません。みなさんは、日ごろのプールの管理ってどのようなことをされていますか?どうか皆様からのアドバイスを宜しくお願い致します。PMプール責任者の仕事は、「誰もが正しくプール管理できるオペレーションを作ること」だと思います。最初は大変かもしれませんが、まずはプール運営に関しての知識を身につけた方が良いかもしれませんね。今までも学校にプールがあったなら、色んな資料が既にあるんじゃないですか?もしそうなら、現実的には実作業は各先生方がやってくれるので、仕事としてはあんまりないですよー。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。