おっしゃる通りの回路を作ってシミュレーションすると、人体には電流が1μAすら流れませんでした。A家B家X家のみでC家が抜けていますが、どこか間違っているでしょうか。これ以上画像は投稿できないので、下記URLをご覧ください。01:11:40お礼。電柱からに接地は電柱のトランスの絶縁不良に2次側に高圧がかかった場合に備えて法律で義務付けられているそうですが、漏電遮断器の動作にも必要です。ありがとうございます。地面に対する接地は、季節や天候の違いで、時に接地不良となる場合があり、完璧ではないと聞きました。あれば、地面と同じ等価回路(抵抗)を人工的に作成して接続すれば、季節や天気による影響の不安はなくなるのではないかと思いました。直結はおっしゃるとおりきけんですね。質問文に書かれていない質問の意図がなんであるか忖度することは苦手です。字面で判断するしかありません。補足していただいたので意図が理解できました。電力会社が許可しない。接地抵抗は限りなくゼロではない。柱上変圧器の二次側の接地はB種接地で接地抵抗は数十Ωある場合が多いです。柱上変圧器の1次側と2次側が接触(混触)したとき、地面に対して大きな電流が流れ、接地線の電位が上昇します。その電圧が家電製品の金属製ケースにもろに現れますので感電を防ぐという接地の意味をなしません。貴ご質問に添付の図面をみるとわかるように、変圧器二次側は接地されていて、その線は引込線の一方とつながっています。柱上変圧器の接地を家電製品の接地に使用するなら、わざわざ電柱のところまで線を持っていく必要はありません。良いか悪いかは別として、引込線の接地側を家電製品の金属ケースに接続するだけで同じ効果が得られます。添付の画像は回路シミュレータの画面です。厳密なシミュレーションをしたい時はLTSPICEを使いますが、そこまでの必要がない場合は、このシミュレータソフトを使うと手軽に実験出来ます。(0)通報するANo.3lumiheart>こうすれば接地抵抗は限りなくゼロです。22:39:57お礼どうか混乱なさらないでください。(0)通報するANo.2m_and_dmp良いアイディアだと思いますが、電柱の接地システムは電力会社の資産なので需要家が電柱の接地線に触ることは許可されません。22:31:18お礼いいえ、良いアイデアだとは思っていません。突っ込みどころがあるのは承知しています。どこに突っ込みどころがあるのかが知りたいのです。(0)通報するANo.1chachaboxx万が一、電柱の接地線が断線すると、電柱側で漏電した場合に漏電電流が地面に流れずに家電機器に流れてきて感電・火災が発生する可能性があります。そもそもコンセントとブレーカー間でも電気工事の資格が必要ですが、ブレーカーから引き込み線側はもっとレベルが高い資格・許可が必要です。IIでは安全が担保できません。IV以上の遮断電流50KVA、インパルス電圧保護8KV以上を保証できる機器が必要です。自分が感電死するだけでは済まない状況になる可能性があります。21:33:22補足すみません。素人ですので、できるだけ専門用語を使わずに回答していただければ助かります。トランジスタ回路とか、オペアンプ回路で出てくる用語なら理解できます。お手数をおかけします。回路図に不備がありましたある程度の抵抗をはさんでGND線を接続した場合はどうでしょうか。単相200Vの定義を教えてください。家電製品で単相200Vコンセントがあります。家電製品の消費電力を測定したいのですが・・・質問です。結婚のため都内へ移る事になりました。家電製品にうといために質問させてください。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。