2月になってまた毎日がホリデイになりました。紫水ファームに4台のキャン仲間が集まりました。リピーターのお客様訪問です。2月になってまた毎日がホリデイになりました。2月になってまた毎日がホリデイになりました。酸ヶ湯でスノーシュウ7拍手2/16〜2/23までのランキング結果です。配管を直したのですが、まだ、排水量が多く、浄化槽の排水能力を超えて敷地内の桝が満水状態になり、便所も流れなくなりました。主管はブラッケト施工で、たわみは見られたのですが割れ等は見られませんでした。建物とのつなぎが、地盤が10cm程度下がっているところで、4箇所の割れ及びずれがが見つかりました。そこから、湧水が侵入してました。水場の施工は、排水フレキを必ず使いましょう。フレキは安くないので、施工時、金額の打合せを行った方が、良いと思います。今回は、8年たっているので、有償で施工する予定です。安全パトロールに行きました。作業はピット内工事だけでした。国際色豊かな現場でした。外部足場が単管パイプです。登るのに若干の不安があります。老健設備2年目検査に行ってきました。外気温が、低い時に、結露し、天井に落水したものと、思われます。(1年目は、そう言う状態にはならなかったみたいですが・・・)生外気ダクトは、機械室等でも、断熱は必ず施工するようにして下さい。