金属製のケースに収められた家電のアースこんにちはゲストさん。金属製のケースに収められた家電のアース基本的なアナログ回路やデジタル回路しか知らない素人です。水回りなどで使う、金属の筐体に収められた家電製品は、地面に接地工事されたアースと筐体とを接続して絶縁不良時の感電を防止していますが、電柱のトランスの二次側も片方が接地されているはずです。アース工事は地面に接続しますが、図のように直接電柱のアースへ接続してはいけないのでしょうか。すれば接地抵抗は限りなくゼロです。より質問のような接続はできませんが、仮に質問のような接続を行う場合、柱上変圧器の2次側には多くの家庭が接続されます。これにより、家庭の接地線も電柱の接地線に接続されます。この接続状態の図と書きましたので貼り付けますので、参考にしてください。この図を基に以下のように検討を進めます。1)柱上変圧器の二次側の接地抵抗R1=5Ωとします。2)家庭の電源はAC100Vです。3)家庭をA家、B家、C家......X家とします。4)X家で使用していた電気機器の内部で絶縁不良が発生しました。5)その時の絶縁抵抗がR0=100Ωに低下したとします。6)その時、たまたま家人が電気機器の金属フレームに触れました。7)家人の内部抵抗が500Ω(濡れている手で触った場合など)とします。8)大地の接地抵抗が100Ωとします。9)以上の条件で金属フレームに触れた家人に加わる電圧を計算します。10)人体に流れる電流Iは図の点線により示します。=70.9V人体には70.9V加わりますので、大変危険な状態といえます。各家庭の電源には漏電遮断器は設置されていますので家人が触れた瞬間に動作しますので、最悪の状態には至らないと考えられます。重要な問題点としてA家、B家、C家の接地線が変圧器の接地線と共通になっていますので、X家の絶縁不良の影響によりA家、B家、C家の家人が電気機器の金属フレームの触れた瞬間に感電することになります。X家の家人がまだ触っていないとします。以上により各家庭の接地線は各家庭の敷地内に個々に設ける必要があります。11:28:04補足シミュレーターの画像を間違えていました。