キットの説明と、避雷器を取り付けるための手順を説明します。屋外のアンテナおよびケーブルにつながる過電圧の過渡電流を地面へ分流させることで、ユーザとワイヤレス装置に特定のレベルの安全保護が提供されています。システムに干渉信号を生じる可能性があり、極端な場合では危険で破壊的になる可能性があります。プロセス、電線との直接接触、または地電流を介して生成される可能性があります。憂慮すべき干渉電圧の振幅と持続期間を制限し、インラインの装置、システム、およびコンポーネントの過電圧抵抗を向上させます。これらの取り付け手順に従って避雷器を取り付けると、電位が調整されるため、保護されるシステム内で安全を確保し、並列信号線への誘導障害が回避されます。コネクタを使用するアンテナとケーブルで使用できるように設計されています。雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ガス漏れを報告するには、ガス漏れの近くで電話を使用しないでください。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。1071これらの注意事項を保管しておいてください。システムへの直接接続を想定していません。システムに直接接続するには、追加の規制への準拠および法的規定が適用される可能性があります。システムに接続できます。雷雨時に避雷器の取り付けまたは検査を行う場合は、インライン装置の接続を解除するか、スイッチをオフにしてください。避雷器を接続するときには、それに続く装置や部品の接続が解除されているか、電源がオフになっていることを確認します。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。壁に配線を行うよう取り付けて、保護されるエリアの壁を通すことができるように、避雷器を隔壁マウント方式で取り付けることを推奨します。アース接続とボンディング接続を適切に行うことは、最も重要なことです。避雷器をアース接続する場合は、次の点を考慮してください。接地点に避雷器コンポーネントを直接接続します。アース接続の接点は清潔で、埃や湿気がない状態である必要があります。マニュアルで指定されているトルクまで、ネジ付きの接合部を締めます。ケーブルの間を直列で取り付けられるように設計されています。避雷器とそのアース接続は、建物のすぐ外側か、内側のいずれかで、建物に引き込む場所から可能な限り近い場所で行うことを推奨します。避雷器は、隔壁マウント方式で取り付け、アースすることをお勧めします(つまり、避雷器のネジ付きシャフトと付属ナットを使用して、適切にアースされたブラケットまたは適切にアースされたパネルに避雷器を直接取り付けます)。