名古屋・尾張地域を中心に愛知県全域が対応エリアとなっております。中村区にて雨漏り調査の依頼がありました(和瓦)中村区にて雨漏り調査の依頼がありました(和瓦)中村区にて雨漏り調査の依頼がありました。築70年くらいの古い建物で、2年前に一度ラバーロックのお手入れをされたようですが、先日の強い雨で雨漏りをしてしまったそうです。それまでは、雨漏りは最近は特にしていなかったようです。お伺いし、初めに室内の雨漏りの状況を拝見いたしました。大まかな位置を確認した後で、今度は屋根にのぼって確認していきます。下から見た感じですと、歩ける状態かなと思っていましたが、2年前にラバーロックをされていましたので、思ったよりも歩ける状況でした。屋根に上がってみると、瓦全体にラバーロックをしておりました。コーキング自体は綺麗に押さえてありますが、瓦が浮いたままの状態で留めてしまっている部分が見受けられます。70年近くも経っている瓦ですので、瓦自体も劣化が激しくひび割れや欠けている瓦が多くありました。表面もかさぶたのように剥がれるような劣化の仕方です。経年劣化による劣化ではありますが、昔の瓦の方が強い印象があります。瓦の割れをコーキングにて補修した跡になりますが、ラバーロックを施工されていますので、家が揺れると瓦が動こうとしますが、コーキングによって固定されていますので、動けないため、瓦に負担がかかり補修した部分がまた開いてきています。瓦の細かいひびなどは場所によってかなり多くあります。瓦どうしの重なりの部分が隙間が出来て、穴が開いているところが多くありました。これは、瓦のズレを直さずにそのままコーキングを打ってしまった結果です。雨漏りしている部分の真上の部分が、浮いている状態で固定されていますので、雨量の多い時や、横風がある時は雨が瓦の中に入ってしまいます。それ以外の場所でも、浮いた状態や瓦が欠けてしまい隙間が出来ているところが結構あります。雨漏りした部分があるようですが、どこから入っていてもおかしくない状況です。本来は、下地の状態もチェックしたいところですが、コーキングを切らないといけませんので、お客様もコーキングは触らないでほしいとの事でしたのでやめておくことに致します。屋根にもいろんな種類がありますが、古い建物は瓦が多いです。劣化具合によっては、歩いた際に割れてしまう事もありますのでプロに任せた方が安心です。江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...江南市にお住まいのユーザー様から、飛び込み業者に屋根がずれていると言われ心配になり、連絡を頂きました。南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました南区のユーザ様の近所の方から雨樋の相談の連絡がありました。良く話を聞くと、昨年の台風の時に工事をさせて頂いたお客様とお友達で、雨樋の水が裏の家にポタポタ落ちてくると云われ、ユーザー様に相談すると、私を紹介してくれ連絡をくれたそうです。中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中村区にお住まいのお客様から「瓦屋根の漆喰が気になるので見てほしい」という連絡がありました。築年数が30年以上経っていて、前回が10年くらい前にお手入れされたそうですが、そろそろ心配になり連絡をくれたそうです。その他のブログ一覧はこちら8時~20時まで受付中!!0120-554-9572020年2月(28)2020年1月(16)2019年12月(31)2019年11月(24)2019年10月(20)2019年9月(9)2019年8月(16)2019年7月(15)2019年6月(12)2019年5月(2)2019年4月(8)2019年3月(11)2019年2月(9)2019年1月(12)2018年12月(27)2018年11月(34)2018年10月(20)2018年9月(14)2018年8月(78)2018年7月(160)2018年6月(108)2018年5月(86)2018年4月(74)2018年3月(52)北区にてアパートの瓦がずれ、雨漏りしたようなのでで見てほしい江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...名古屋市南区にて外壁・瓦屋根の雨漏り診断で補修が可能かチェック南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました愛知県弥富市にて太陽光パネルがある屋根で棟瓦が飛んだケース中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中川区にてスレート屋根の点検依頼がありました。