(3)解答:レ電気設備技術基準の解釈第48条第1項の4の通り,「純度」となります。(5)解答:チ電気設備技術基準の解釈第48条第1項の5イの通り,「配電線路」となります。(6)解答:ヲ電気設備技術基準の解釈第48条第1項の6の通り,「伝送路の構成要素」となります。<電気設備技術基準の解釈第48条(抜粋)>技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条において同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。48-1表に規定する監視制御方式は、次に適合するものであること。技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。\)以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。技術員が変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。\)以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電制御所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。技術員が変電制御所に常時駐在し、変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。\)以下に低下した場合に、当該調相機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。\)を超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所を設けるものは、当該変電制御所に次に掲げる装置を施設すること。\)以下の特別高圧の(5)配電線路用遮断器を除く。\)以下の特別高圧電路とを結合する変圧器を施設する変電所であって、昇圧又は降圧の用のみに供するものをいう。\)以上の信号伝送経路により遠隔監視制御するように施設すること。\)以上の信号伝送経路により施設することが困難な場所は、(6)伝送路の構成要素をそれぞれ独立して構成することにより、別経路とみなすことができる。負荷設備における需要電力分析に関する計算問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。