dongori規格の良し悪しツイートシェアはてブLINEPocket配管に限らず建築業界においては絶対に無視できない『規格』というものが存在します。お客さんなどとの意思疎通をとることが容易に出来るだけでなく、異なるメーカーの継手でも寸法は統一されていますから接続、改修が可能になります。簡単に言えば「規格が無かったら仕事にならない」ですから、私たち職人にとっては当然のことでも大変ありがたい事なのです。規格と言えば「日本工業規格(JIS)」を思い浮かべる方が多いかと思いますが、配管の世界では「日本水道協会(JWWA)」や「日本下水道協会(JSWA)」などが定める特化型の規格が関係してきます。個人的にはどのような団体が規格を定めているかなどは重要ではなく、規格を考えて整備してくれている方々ありがとうございます!いつもお世話になっております!くらいの気持ちで日々の仕事をしています。規格について気を付けなければならないこと規格には大変お世話になっていますが、気を付けなければならない点もあります。それが大きく以下の2つです。時々変わる融通は利かないまず気を付けなければならないのは、稀に変更がある事です。私の経験上この変更によって不都合が生じた事はありませんが、困るのは古い建物の改修時に既に廃止された規格の配管に出くわすと厄介です。既存の配管に接続しようにも接続できる継手が手に入らないなんてことになるわけです。一点気を付けなければならないのは、自分の意図する継手が規格にない場合があるという事です。HIVPによる配管にて50Aを100Aに膨らまそうと思ったら、100×50というレジューサーは規格にないため、100×75と75×50という2つの継手を使って”2段落とし”とする必要があるのです。これは実は結構重要な事で、頑張って決めたルートが後になって継手が規格になかったからおさまらなかった、なんてことになる可能性もあります。私たちが日々何気なく使用している配管材料や金物も、膨大な量の規格の上に成り立っているわけですが、それを意識することはあまりありません。上記の2点については頭の片隅に入れておいて頂き、ルート選定などの際には念のため確認することをお勧めします。現場に管材や支持金物などのカタログがあったら、休み時間にパラパラとめくってみるだけでも、このサイズは無いんだなぁとかこんな継手があったのか!など新たな発見もありますからぜひ確認してみてください。Twitterでもコアな情報発信しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト長靴を選ぼうポリ管で一番やりたくないミスRECOMMENDこちらの記事も人気です。運転の注意点編ABOUTこの記事をかいた人dongori配管をこよなく愛する人です。2020.2.9【配管工の資格】本当に役立つのはコレ!無駄な時間を費やさないために道具2020.2.3ハンマードリルの使い方を徹底解説!現場でよく使うビットとキリ配管全般2020.1.26配管での床・壁への穴あけを極める![コンクリート・ボード・木・金属]プロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。管理のdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。稀に趣味や生活に関する情報も書きます。配管に携わっている人のお役に立てれば嬉しいです。各継手の芯引きやお気に入りリンク集お問い合わせ一緒に働いてくれる仲間を募集しています現場で起きるトラブルはほとんど同じ!?最も早く解決する方法がコレ!Tweetどんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiここ最近MD継手の施工をすることが多いのですが、ダイドレとIGSでかなり施工性が違いますね。クッションパッキンの管端部分の厚みは異なっていて、100Aなら継手2つ分で5mmの差はあろうかと思います。加工の際にそれを考慮してあげないと、微妙に寸法がズレてくるということですね。2020年2月14日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiマスク不足が話題ですが、私は以前から常にマスクが欠かせません。いうのも、現場仕事としては致命的な「ホコリアレルギー」だからです。マスクをしていないと咳や鼻水の症状がヒドいことに...1日2枚はポケットに入れ、予備もカバンに入れています。いう人にも今の状況は辛いだろうと思います。2020年2月9日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki薄肉ステンレス管の継手で「Z-lok」を使用する機会は少なくありません。施工も特別難しくはないですし、要のパッキンが頑丈なので非常に漏れにくい構造だと思います。拡管アタッチメントの交換が面倒なのと、締付けゲージが1度締めてしまうと意味をなさない点は何とかして欲しいと思います。