×お使いのブラウザではJavaScriptが無効に設定されています。有効にしてご利用ください。)において、グリーン基地局設備を増設し、グリーン基地局のフィールド試験を開始いたします。今後、同様の取り組みを、2013年度上期までに、合計10局(関東甲信越地域)まで拡大する予定です。商用電源の供給が滞った場合でも、ソーラーパネルの太陽光発電単独で、携帯電話基地局を運用し、日中の携帯電話の通信を確保いたします。グリーン基地局には、大容量サイクル型蓄電池(ニッケル水素電池およびリチウムイオン電池)を備えており、夜間など太陽光発電で電力が賄えない場合には、携帯電話基地局を長時間バックアップいたします。グリーン基地局の特長(1)災害時に停電した場合にも、日中は、ソーラーパネルの太陽光発電単独で携帯電話基地局が運用可能です。(2)既存の携帯電話基地局に、グリーン基地局設備(ソーラーパネル、大容量サイクル型蓄電池、グリーン電力コントローラー等)を追加することで、グリーン基地局化することが可能です。サイクル型蓄電池)の組み合わせを、遠隔操作でマネジメントすることが可能です。晴天時、日中は、ソーラーパネルの太陽光発電により、携帯電話基地局を運用し、通信を確保します。日中、基地局の運用に必要な発電量を超過した場合は、超過分を蓄電池に蓄え、夜間等に活用します。今後も、ドコモでは、将来のグリーン基地局構想として、燃料電池の導入や、風力発電の導入についても検討を進めてまいります。概要グリーン基地局とは、再生可能エネルギーである太陽光発電を有効利用した、環境に優しく、災害にも強い携帯電話基地局です。これまで、ドコモは、2012年3月から2013年2月まで、ドコモR&Dセンター内で、計3局の試験用グリーン基地局を稼働し、ソーラーパネルによる発電試験等の動作検証を行ってきました。今回、動作の安定性が確認されたため、運用中の携帯電話基地局にグリーン基地局設備を追加し、グリーン基地局のフィールド試験を開始いたします。ドコモでは、現在、グリーン基地局のラインナップ充実化のため、燃料電池の導入や風力発電によるグリーン基地局の導入についても検討しております。:グリーン電力コントローラー、右下:大容量サイクル型蓄電池<参考>風力発電によるグリーン基地局の実験模様グリーン基地局のラインナップ充実のため、風力発電によるグリーン基地局の導入についても検討しており、2012年3月より、ドコモR&Dセンター内で、風力発電による基礎実験を開始しております。今回、グリーン基地局を導入する携帯電話基地局の最大消費電力は、2.0kWであるため、ソーラーパネル単独で携帯電話基地局の運用が十分可能です。(2)大容量リサイクル型蓄電池グリーン基地局には、従来のフロート型鉛蓄電池と比較して、2倍以上の電池容量を持つ大容量サイクル型蓄電池(ニッケル水素電池およびリチウムイオン電池)を搭載し、基地局の長時間バックアップ(14〜16時間程度)を実現します。サイクル型蓄電池)の組み合わせを、遠隔操作でマネジメントすることが可能です。【例1】ピークシフトモード晴天時、日中は、ソーラーパネルの太陽光発電により、携帯電話基地局を運用し、通信を確保します。日中に、基地局の運用に必要な発電量を超過した場合は、超過分を蓄電池に蓄え、夜間に活用します。【例2】夜間電力活用モード比較的安価な夜間電力を蓄電池に充電し、翌日の日中に活用することで、基地局の電気料金を削減します。グリーン電力コントローラーは、太陽光発電によって生み出された電力を、より無駄なく利用することを目的に、発電した直流電力を直流のまま利用することを可能とします。これにより、直流から交流に変換されることで損失されるエネルギーを約10%削減可能なため、発電した電力を、効率的に利用することが可能です。2以下の通り、既存の携帯電話基地局に、グリーン基地局設備(緑の枠線部分)を追加することで、グリーン基地局とすることができます。神奈川県に設置したグリーン基地局では、1パネル当たり233Wを18枚設置。ソーラーパネル面積は、4.74m×4.87m(23.1m2)。発電量等は、イメージです。報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。Reserved.いつか、あたりまえになることを。