05:43先日地盤調査の結果をいただきました。土地の中の5箇所を調査しているのですが、一箇所だけ4.75mまでしか調査していない箇所がありました。他は10m前後しているのに、どうして一箇所だけ浅いのか気になります。土地は造成で低いですが一段下がって擁護壁があり、逆方向(道路)に向けて75cm〜3m盛り土がされています。他の箇所でも、2m以内に自沈が二箇所連続の箇所がありますがどちらもN値は3.0です。メーカーは補強の必要は無いという結果が出ていると言いますが、うのみにしていいのでしょうか?勝手な話、本日28日に契約を決めなくてはいけません・・。地盤のことだけが気になり契約を遅らせてきました。よろしければ早めのご意見が聞きたいです。詳細リンクこんにちは調査はスウェーデン・サウンディング試験ですね。書いていただいたデータを見る限り「補強なし」という判断は他の4ヶ所もほぼ均一のデータでありベタ基礎で対応可能であれば考えられます。75cm〜3m盛り土があることN値3の自沈層があること深さ10mまで調査できたことを考慮すると非常に微妙な地盤であると思います。できましたらスウェーデン・サウンディング試験以外の追加調査を行うかセカンド・オピニオンのように別の専門家の判断を仰ぐことをお薦めします。営業レベルではなく建築士と地盤調査会社の技術担当者と3者でよく話し合ってください。地盤沈下した場合、1Mあたり6mmを超える傾斜がないとそのままになるケースが多いです。この数字は間口10Mで6cmの傾斜になります。この専門家に相談する03-6869-6825※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめなど編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。詳細リンクデータがGL-4.75m、換算N値29.0、支持力>120空転とあり、明らかに固い地盤にぶつかり試験の機械が空転しましたと主張しています。これは、疑うべき要素はなくそのまま受け取るべき事項です。他の4箇所が10mまで調査したと有りますし上記データからも軟弱地盤と推定します。基礎には回転式貫入鋼管杭を採用される事をお勧めします。選択してくださいご注意ください[1]この内容はサイト上に公開されます。ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。[2]質問には回答がつかないことがあります。質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。写真から気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。