本サイトおよび本サイトからリンクする弊社提供サイトでは、ブラウザのアクティブスクリプト(JAVASCRIPT)が有効に設定されていない場合、正常な表示や動作とならない場合があります。キーワードで検索できます。)の受賞商品は、2kW形メタルハライドランプ器具相当LED投光器になります。まで汎用性が高く、用途に応じて様々なラインアップから幅広く使用できます。エネ性」を考慮したスポーツ照明環境を提供します。豊富なラインアップにより、競技種目に応じて適切な照度、均斉度、グレアおよび演色性を実現することができます。JISでは競技の区分、競技種目ごとに適切な照度、均斉度、グレアおよび演色性に関する照明基準の推奨値を定めています。緻密な光学設計により近隣施設や民家、農地への漏れ光を抑えます。高い固有エネルギー消費効率だけでなく、狙った場所に効率よく光を集めること(高い照明率)により少ない光束でも照射面の照度を確保し、HID器具と比べ器具設置台数を削減でき、より省エネが図れます。◎:特によく使われます簡単リニューアルHID器具と同じ取付構造なので当社製のHID架台はそのままお使いいただけます。省エネ設備設置当初は明るさが過剰であるため、余分な明るさを自動で補正し、初期から寿命末期まで一定の明るさにする機能です。過剰な出力を制御することでさらなる省エネが可能です。-20〜35°Cなので低温環境でも瞬時点灯します。さらなる光害対策に反射鏡設計により漏れ光を抑制していますが、さらなる光害の対策として、設置後に後付けが可能なルーバーおよびフード付ルーバーを用意しております。Z9127-2011「スポーツ照明基準」では、メディア対応(テレビ撮影)が行われる施設では平均演色評価数Ra80以上が望ましいとされております。当社のLED投光器はRa80に対応(1kW形は特注対応)しており、さらに高演色のRa90仕様も特注にて対応が可能です。(Ra90仕様は1.5kW形、2kW形のみ)瞬時点灯・再点灯ですぐ明るい雷などによる「瞬停(ごく短時間の停電)」や「瞬低(ごく短時間に起こる急激な電圧低下)」によって、消灯してしまっても、瞬時に再点灯が可能です。東芝の高出力LED投光器はLED光源近くに配置された反射鏡のみで光学制御を行っています。反射鏡方式は光を集中させやすく、ムダの少ない高い照明率のLED投光器を実現することが可能です。そのため、少ない器具光束でも台数を削減しながら、競技に適した照度を確保することが可能です。●保守率:HID→0.65、LED→0.81照明率とは...照明率とは照明器具の器具光束の内、グラウンド・ピッチなどの競技面に入る照明器具の光束との比を指します。照明率が高いほど、光を有効に使用していることを示しています。東芝の高照明率なLED投光器は狙った場所に光を効率よく照射しているため、競技施設近隣へ向かう漏れ光を抑えることが可能です。過度な漏れ光は近隣へ光害となるため、当社LED投光器は周辺環境にも配慮した照明空間を実現できます。球技にとってグレアの抑制は特に重要な要件ですボールが空中に上がる球技は、照明器具のグレアで一瞬ボールが消えて見えなくなる現象(ボール消失現象)が起こることがあります。当社はフィールド実験やシミュレーション技術を用いて、グレアを抑えたスポーツ照明環境の実現に向けた活動に取り組んでいます。漏れ光を抑制してながら、空中のボールも視認可能ですLED投光器はHID投光器よりも光の指向性が強いため、上方空間の明るさが不足し、競技エリア上空に飛んだボール等が見えにくいと言われています。当社はナイターを想定した環境で実験を行い、40lx以上の照度があればボール等を視認可能であると結果が得られました。※1HID投光器で基準照度を満たす照明設計をした場合、空間照度も漏れ光により確保できていましたが、周辺地域への光漏れが多くなります。東芝LED投光器は反射鏡のみの光学制御で光を有効に被照射面へ照射し、漏れ光を抑えた高照明率な照明器具を実現していながら、上方空間の照度も確保できます。東芝レビュー、Vol.71、No.6、「LED投光器を備えた野球場で起こるボール消失現象の評価技術」リニューアルで台数でなくランニングコストも削減可能スポーツ照明の照度基準スポーツ施設照明の目的は競技者・観客・テレビ観戦者などが安全・円滑かつ快適に競技・観戦またはテレビ撮影をできることにあります。Z9127-2011「スポーツ照明基準」では3つの運動競技の区分でそれらを実現するために照度(lx)、均斉度、グレア制限値および平均演色評価数などの推奨基準が示されています。