dongori水圧テストでメーターユニットが壊れる!?ツイートシェアはてブ1LINEPocket1最近の水道メーターはマンションなんかだとメーターユニットに取り付けられることが多いです。ものにもよりますが、通常メーターユニットの2次側には逆止弁が付いており、部屋内から水が逆流するのを防いでいます。この逆止弁が壊れて開かなくなってしまうケースとはどんな時でしょうか?もちろん、落とすなどして強い衝撃を加えたり、モルタルがガチガチに詰まったりすれば壊れますが、今回は「水圧テストにより破損する事例」をご紹介します。※弁の内部が具体的にどうなってしまうかは分かりませんが、ここでは弁が開かずに水が出なくなってしまう事を破損としています。実は滅多にない水圧テストでメーターユニットが壊れる!?給水(給湯)管は配管を終えると必ず水圧テストを掛けます。どのくらい圧をかけるかによりますが、この時に逆止弁に部屋内側から強い圧力がかかると破損する原因となるのです。(私がメーカーに問い合わせた中では、1.5MPaまではメーカーで確認しているとの事でしたが、メーカーにより異なります)つまり、注意しなければならないのは、部屋内のどこか(流し・洗面・洗濯・トイレなど)から圧をかける場合と、メーターユニットに代用管をセットして圧をかける場合です。☑️部屋内からもしかけるべき圧力が1.5MPaを超えるなら、確実に逆止弁に高圧がかかりますから、この方法は採用できません。☑️メーターユニットから※奥が1次側で手前の2次側に逆止弁が内蔵されている水を送る時と圧がかかっている時は弁が開放なので良いですが、注意すべきなのは圧を抜くときです。1.75MPaで代用管から水圧をかけ、終了後にそこから圧を抜こうとすると、戻り水により逆止弁にテスト時と同程度の圧がかかってしまいます。それにより弁が“くってしまい”開かなくなると思われます。圧を抜くときには必ず部屋内の蛇口から水を出すように注意しましょう。対処方法もし逆止弁が開かなくなってしまった場合の対処法ですが、やる事は簡単です。一度テスト時と同じか少し強いくらいの圧力をかけてやれば弁が開くはずです。何かの蓋(例えばワインのコルク)がキツく閉まっている様な状態なわけですからね。万が一それでも弁が開かなくなってしまった場合にはメーターユニットを交換することになってしまいます。ちなみに大きい声では言えませんが、交換の際メーカーには監督さんからうまく言ってもらいましょう。実は滅多にないここまで色々と書いてきましたが、実は普通の集合住宅で部屋内の水圧テストを、そこまで大きな圧力で行う事はほとんどありません。(大体が0.75MPa)ただ、現場によっては1.75MPaかけるケースがある事は事実ですから、その時は今回の記事を少しでも思い出して頂けるとありがたいです。⇒水圧テストで最も注意すべき点は?⇒手動テストポンプを使う時のポイントTwitterでもコアな情報発信しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。シャワー水栓の取付けアイソメが見やすくなる!3つの基本法則RECOMMENDこちらの記事も人気です。テスト関連2015.11.29水圧テストで最も注意すべき点は?テスト関連2015.10.24満水テストについてテスト関連2018.7.164つの事故例に学ぶ満水テスト時に漏水事故を防ぐために押さえておくべきフローテスト関連2018.3.4ホースを使う時に押さえておくべきポイントと使い方のコツまとめテスト関連2018.7.19水圧テストで確実に段取っておきたい超基本的な管材料Best4テスト関連2015.3.30配管工ならこだわって選びたいテストプラグBest5テスト関連2017.5.21満水テストで1番あってはならない事が起こりましたABOUTこの記事をかいた人dongori配管をこよなく愛する人です。2020.2.9【配管工の資格】本当に役立つのはコレ!無駄な時間を費やさないために道具2020.2.3ハンマードリルの使い方を徹底解説!現場でよく使うビットとキリ配管全般2020.1.26配管での床・壁への穴あけを極める![コンクリート・ボード・木・金属]プロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。管理のdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。稀に趣味や生活に関する情報も書きます。配管に携わっている人のお役に立てれば嬉しいです。各継手の芯引きやお気に入りリンク集お問い合わせ一緒に働いてくれる仲間を募集しています現場で起きるトラブルはほとんど同じ!?最も早く解決する方法がコレ!Tweetどんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiここ最近MD継手の施工をすることが多いのですが、ダイドレとIGSでかなり施工性が違いますね。クッションパッキンの管端部分の厚みは異なっていて、100Aなら継手2つ分で5mmの差はあろうかと思います。加工の際にそれを考慮してあげないと、微妙に寸法がズレてくるということですね。2020年2月14日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiマスク不足が話題ですが、私は以前から常にマスクが欠かせません。いうのも、現場仕事としては致命的な「ホコリアレルギー」だからです。マスクをしていないと咳や鼻水の症状がヒドいことに...1日2枚はポケットに入れ、予備もカバンに入れています。いう人にも今の状況は辛いだろうと思います。2020年2月9日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki薄肉ステンレス管の継手で「Z-lok」を使用する機会は少なくありません。施工も特別難しくはないですし、要のパッキンが頑丈なので非常に漏れにくい構造だと思います。拡管アタッチメントの交換が面倒なのと、締付けゲージが1度締めてしまうと意味をなさない点は何とかして欲しいと思います。