されたごみは、ごみ計量機で計量された後、プラットホームへ行きます。ごみは、いったんごみピットに貯留され、ごみクレーンにて焼却炉の受け入れ口であるホッパシュートに投入されます。ホッパシュートに投入されたごみは、給じん装置により所定量が炉に送り込まれます。ストーカ上にて焼却処理されます。ごみ供給やストーカの制御、およびごみを燃やすのに必要な空気量は、ファジイ制御を組み込んだ自然燃焼制御システムにより、中央制御室にて集中管理されています。燃焼排ガスは、再燃焼室にて完全燃焼され、臭気やダイオキシンなどを熱分解します。排ガス中の有害ガスやばいじんは高性能な除去設備によって取り除かれ、クリーンなガスが煙突から排出されます。焼却された後の灰は、灰バンカに貯留され、排出車に積み込まれ最終処分場に送られます。焼却排ガス中のばいじんは、バグフィルタにて集塵され、キレート剤を用いたダスト処理装置にて処理された後、焼却灰とともに埋立処分されます。場内の排水は、排水処理設備で処理した後、再利用するクローズドシステムとしています。平成11年4月~平成26年3月(15年間)焼却灰を受入れ埋立処分を行う施設で漏水防止しゃ水シートは二重構造になっており、さらに地下水を集水し、検知管理を行っています。超高度処理の脱塩処理をして、長期安定的に所定の水質を確保します。