燃料がなくちゃ、燃えないから。せつびのブログ一般の人には気づかれないけれど建物には多くの『せつび』が設けらていてしっかりと働いています。見えない?いえいえ、ちゃんと存在しているんですよ。それらをを探し出しては愛でる、そんなブログです。燃料がなくちゃ、燃えないから。燃えなくちゃならない。ガスか、油か、バイオマスか。燃料として、A重油が使用されているボイラ室。オイルサービスタンクが設置されている。不思議と、こういう茶色系の着色がされることが多いようだ。「防油堤」が設けられている。基礎と一緒にコンクリートで作ることもあるし、この写真のように鋼板製で設けることもある。タンク内の油が全量漏れ出したとしても溢れないだけの容量を確保する。どこか別の場所にあるオイルタンクから油を汲み上げるためのオイルポンプも脇に置かれている。2台で交互運転を行う。油面制御装置と通気管とがついている。肩に乗っかっているような感じでついている有圧扇はボイラ室の換気用だ。ボイラが燃焼するために必要な燃焼空気を供給するため。油管を遡っていくと、オイルストレーナー(複式)が取り付けられている。これでゴミを濾し取ってからポンプに入るようになっている。可鍛鋳鉄(マレアブル)弁とか鋳鋼弁を使う。オイルサービスタンクからオーバーフローした油はオイルタンクに戻されるように配管されている。戻り配管にもポンプがついていて強制的に戻せるようになっている。油管がボイラーに接続される部分。オイルメーターが設けられている。油代は、オイルタンクに給油した時点で発生するのだから。ここにつなぐまでが、いわゆる「せつび屋さん」の仕事。ボイラ本体は、製品を買ってくるだけだ。設置後にメーカー技術者の方々によるテストや確認が必要ではあるが。現代はいろんな部分がパッケージ化され、パーツ化している。触れる機会も多くないから、ますます「パーツ」としてしか認識しづらくなる。それもこれも、時代の流れなのだ。(「燃料がなくちゃ、燃えないから。WEBの情報缶!(07/20)CO中毒事故。ガス電気原子力会社(02/26)水抜栓。設備を調べる(09/29)パイプシャフト。物語おしらせリンクは自由にしていただいて構いません。引用される場合には、クレジット表記をおねがいいたします。せつびのブログご意見ご要望ご感想、苦情、お気づきの点などはコメント欄にお寄せ下さい。テンプレートはこちらを使用させていただくこともあります。利用を希望される場合には、コメント欄にてお知らせ下さい。permission.Seesaaブログ。