(やや難しい)次の文章は,送電端と受電端における電圧の関係に関する記述である。文中の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。送電線路のこう長が短く,静電容量を無視でき,等価的に図1のように表される送電系統について考える。一般の負荷は遅れ力率であることが多いため,受電端の負荷が大きいときの電圧,電流ベクトルは図2のようになり,送電端電圧よりも受電端電圧が低くなる。}\)と近似計算できる。{p.u.}〕\)の誤差を生じる。次に,送電線路のこう長が長く,静電容量が無視できず,等価的に図3のように表される送電系統について考える。}\)となり,ベクトル図で表すと図4のようになる。{p.u.}〕\)高くなる。{p.u.}〕\)のアドミタンスを持つ分路リアクトルを受電端に投入する必要がある。\)は受電端の力率を,図中の記号は以下のとおりのものを表し,送電線路の漏れコンダクタンスは無視するものとする。計算量が多く一種としてもやや難しい問題です。\(T\)形回路は一種,特に二次試験では頻出問題となります。\)形回路と合わせて理解しておきましょう。本問は確実に理解しておきたい問題です。Z=R+jX\)で有効電力損失も無効電力損失も考慮しています。題意に最も沿うのは(ワ)電圧位相差となります。(2)解答:ル電圧位相差がないと仮定すると図2のベクトル図は図2-1のように描くことができます。(3)解答:ツ送電端と受電端の位相差は無視できないとしてベクトル図を記載すると図2-2となる。