水と空気と共に...私たちはポンプのプロフェッショナルです。自吸式のためフート弁が不要(但し、初回のみ呼び水が必要)。セミオープンインペラの採用により、多少の固形物の流通が可能。軸封部はグランドパッキン式・メカニカルシール式を標準とし、その他必要に応じて製作可能。高効率ポンプを4極・2極でシリーズ化。配管を外すことなく分解できるバックプルアウト方式を採用。センタートップ・フットサポート形状により、配管荷重に対して有利。豊富なバリエーションであらゆるニーズに対応。(外形寸法は変わりません)メンテナンス性を考慮し、全てステンレスボルトを採用。軸封部は、カスタムシール方式を採用。特殊セミオープンインペラ採用により、スラッジ液に対応可能。サイフォンカット構造にて吸水弁不要。エアロックレスポンプとして利用可能。モータ軸一体構造で、芯出しが不要。自吸式ですから呼水の煩わしさがなく、フートバルブ、呼水用真空ポンプの必要がありません。ケーシングに最初一回充水するだけで排気、揚水します。2.吸水管の起伏、空気の混入差支えなし吸水管の一部がポンプより高くなって構いません。吸水管の尖端より空気が混入しても連続揚水します。真空ポンプに尖らぬ排気能力がありますから自吸時間は最短でかつ高い吸い上げも可能です。4.特殊インペラ使用セミオープンを採用していますから固形物の流通が容易で大容量の吐出し能力があります。軸封部はテフロン含浸アラミド繊維、その他のパッキン類はフッ素ゴム等耐薬品性パッキンを使用しています。24.5m●接続方式:ホース/ユニオン/フランジ※機種毎に仕様が異なります。問い合わせ・資料請求はこちら特長1.メカニカルシールやグランドパッキンなどの摺動部がないため、スラリーと空運転に強く、軸封部の問題を解消。メンテナンスフリーで経済的。2.バルブレス構造で、完璧に次回の呼び水を確保するので自吸不良やバルブ詰まりなどの問題を解消。3.使用液の比重にモータ動力アップで対応可能。気液分離のしやすい内部構造と分離板(多孔板)や自吸循環孔で空気を吸い込みにくくする渦流室の働きにより自吸ロスを抑えポンプ性能を最大限に発揮、コンパクトでありながら5メートルの高低差をわずか2分で吸い込む世界最速の自吸性能を生み出しました。これこそ独自のバルブレス技術の結晶です。独自のバルブレス構造(国際PAT.)により、逆止弁なしでも再運転用の自吸水が充分残り、空運転を防ぐ特殊構造となっております。空運転すると摺動部分に摩擦熱が生じ、シャフトや軸受け等が高温になりポンプ破損の原因となりますが、摺動部分に使用している断熱素材と放熱構造の温度を下げる働きにより、熱変形を起こしにくい独自の耐熱構造となっています。自吸中は空気が混入するので空気溜まりが発生しますがリアケーシング内部やインペラの特殊形状により空気が移動・放出しやすい構造になっています。問い合わせ・資料請求はこちら特長1.大容量の選定が可能。2マグネット方式の完全無漏洩構造。3.高温液、高純度液の移送が可能。4.接液部材質に高耐触のPFA・PVDF・ETFE樹脂の採用。5.シャフトに機械的強度に優れるSiCを採用。(MTA・MSX型、他の機種もオプションにて対応)6.保守点検の容易なバックプルアウト方式。問い合わせ・資料請求はこちら特長1.マグネット駆動によるシールレス構造。2.独自開発の構造による高速自吸。3.クローズインペラによる高効率。4.フラップ弁なし、バックルアウト方式によるメンテナンス性向上。VEM型(PVDF/PP製)問い合わせ・資料請求はこちら特長1.二重ガスシール機構の採用で軸受の腐食防止。2.銅管はPVDF(PP)に金属(SS)をインサートした厚肉成形品。剛性の確保と、たわみ・振動を減少。3.インペラと軸受スリーブを一本化し、ガスケット不要で薬液侵入がない。4.遠心式シール機構の採用でメンテナンスの低減。・エッチングマシンなどの薬液の循環用。・排ガス処理装置の薬液の循環用。PP系と高耐食性のPVDF系(TSN-2型を除く)の2種より選べます。・接続はホース・ネジ(TSN-2型を除く)より選べます。・ユニオン接続(TSN-2型以外)・フランジ接続(TSN-7・8型のみ)もオプション仕様であります。PP系と高耐蝕性のPVDF系の2種。・接続はホース・ネジ・フランジの3種より選べます。PP系と高耐蝕性のETFE系の2種。3種の接液部材質が選択可能。・空転に強い構造を採用し長寿命。問い合わせ・資料請求はこちら特長1.ポリプロピレンタイプ(GFRPP)に加え四フッ化樹脂(CFRETFE)がラインアップ。2.マグネットドライブ方式によるシールレスポンプで、ポンプ部の液漏れがなく、コンパクト設計となっています。3.ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されて、分解・点検が可能です。強いポンプになりいました。2.2分割式ボリュートケーシングの採用で高能率を実現。3.フロントケーシングやリアケーシングなどの圧力のかかる部品は全てリブで補強。ポンプ耐圧と機械強度の向上を図ってます。為、スラリーによるシールの摩耗や、ドライ運転による発熱はありません。使用液により、PTFE製や、UPE製の製作も可能です。九喜ポンプ工業株式会社までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせプライバシーポリシ。