現在、記事へのコメント、トラックバックを受付けておりません。下の写真は、高所作業車による柱上変圧器の取替え作業です。建柱作業〜その2〜2006年11月29日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。遅れましたが、金沢市若宮町での建柱作業の続きです。前回では、建柱車をセットしたところまでお話しました。(前回の記事はこちらをクリック)前回もお話しましたが、建柱位置はお客様の畑の隅です。写真の赤丸部分に建柱することとなりました。建柱する柱は、長さ10メートルのCP(コンクリート柱)です。ここで、電気工事業者さん向けの説明をします。今回は、電力柱から家屋の受点まで距離が50メートルあります。そこで、電力柱と受点の中間地点にCPを建柱することとなりました。電力柱〜新設するCP間の引込線はDV14sqなのですが、新設するCP〜受点間は、DV38sqを張ります。アースオーガで掘削スタートです。・・・電柱長が10メートルなので、深さ1.7メートルまで掘ります。コンクリート塀の基礎が地中にあることが予測されましたが、無かったので、そのまま掘り進みます。アースオーガのつばに泥がたまったので、一旦上げて、スコップで泥を落とします。この土地の地質はとても粘り気の強い粘土質でした。このような地質の地層には、ほとんど石がありません。調子よく、どんどん掘り進んでいきます。←1.7メートル掘れました。建柱車のクレーン部で電柱を吊り、掘削した穴に入れます。電柱の姿勢を確認し、調整した後、掘り出した泥を穴に埋め戻して工事完了です。今回の現場は、とても掘りやすい地質でした。工事開始から2時間弱で終了しました。白山市内では、必ず石がごろごろ出てくるので、この現場のようには仕事が進みません。http://おじゃましまーす。久々にやって来ました!(コメントしたのは初めてですが。)今日こちらに来たのにはワケがあるのですが、いつもとても参考になります。これからも頑張って下さい。http://粘土質の地層って、地盤があんまりよくないんですよね??END失敗談2006年11月27日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。今日は、昨日やっちゃった大失敗の報告です。北陸電力より連絡があり現場へ向かいました。故障状況を見ると、動力用の引込線が断線しています。仮復旧は無理のため、新しい電線と取り替えることにしました。高所作業車を使用しての作業です。慌て者の私は、作業車のハザード、スモールライト、エアコンをつけっぱなしにして、作業を開始しました。現場は住宅地のど真ん中。時刻も21時近くです。「エンジンの音がうるさいな・・・近所迷惑にならないように、できるだけエンジンを切って仕事をしよう・・・」バケットの中からでもエンジンのOn/Offができます。私は、バケットを地上5mほどまで上昇したところでエンジンを切り、そのまま20分ほど作業をしました。「よし、こっちの作業が完了したから、あっちへ移動して次の作業だ。「バッテリーがあがった!」ピクリとも動かなくなった高所作業車のバケットの中で、私は自分の犯したミスに気付きました。会社へ救援の連絡をし、待つこと30分、ブースターケーブルでエンジンをかけて何とか作業を開始することができました。出向いたお宅には、ご迷惑をお掛けしました。ご主人には、現場到着時、「1時間くらいで直ります!」といって始めたものの、結果的には作業完了まで2時間以上かかりました。会社の者が来るまでバケットの中でポツンと待っている私に缶コーヒーの差し入れまでして頂きました(2階の窓から渡して頂きました・・・)。ブースターケーブル到着後、ケーブルをつなぐお手伝いまでして頂きました。本当にありがとうございます。http://バケットの上でバッテリーが上がったら、降りることすらできないんですね・・・。真っ暗な中、あの中で待つのは相当きつかったと思います。それでも、夜9時に対応できるのはすごいと思います。火花が散ってたら行かないわけにはいきませんね。いえば先日、初めてバケットに乗せてもらいました!二連はしごで苦戦してるのを見かねて、外線屋さんが乗せてくれました。して変な感じでしたが、やっぱり楽ですね〜。講習くらいは受けようかなと思いました。http://遅くまでお仕事お疲れ様です。私も過去に苦い思い出があります。して結局、裁判所の職員の方に取り外ししてもらいました。考えただけでもその日は眠れませんでした。結局友人にバイト頼んで一日がかりで取り外ししてきました。http://安井さんらしくないミスですね。フクナガさんも高所恐怖症なんですね。私は極度の高所恐怖症です。絶対安井さんの仕事できません。観覧車も乗れませんから。ENDクリスマス・イルミネーション発見!2006年11月25日こんにちは。町内の電柱に取付けられている外灯(防犯灯)がつかない、ということで修理をするためです。そこで、とてもきれいなクリスマス・イルミネーションをしていらっしゃるお宅を発見!!携帯電話のカメラでは、このイルミネーション本来の美しさを伝えることはできませんが、本当に仕事を忘れて見入ってしまうほどきれいなものでした。奥さんが外でイルミネーションの手入れをしておられたので、思わず話しかけ、いろいろお話を聞きました(外灯修理もそっちのけで・・・ごめんなさい)。「数年前から始め、年々と凝るようになった結果、この様になった。付近の住宅も自分のイルミネーションに影響されて、同様にイルミネーションを始めるようになったのでうれしい。石川県白山市には、昨年北國新聞でも紹介された千代野の「クリスマス・イルミネーション通り(?)」もあります。昨年その通りを見に行きましたが、通り沿いの数件の家がそれぞれ個性的なイルミネーションを演出して、まるで別世界のような雰囲気になってました。今日、行った山島台では、ここで紹介したお宅とあと2件ほどがイルミネーションをやってましたが、このお宅のイルミネーションも本当に良かったです。今度、家族で見に行きますのでよろしくお願いします。ご近所の迷惑にならないように、こっそりと楽しませていただきます。電気屋として不適切な感情ですね。http://きれいですねぇ。http://綺麗ですね。家もアパートなのでできないですが、マイホーム購入の暁には必ずやってみたいアイテムの一つです。http://新興の団地でこの時期よく見かけますね。綺麗で、いいなと思います。その反面電気代いくらかかるのだろうと人の家の心配をしてしまう自分が悲しい・・・。ENDご質問にお答えします。2006年11月22日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。「個人で、家の庭に電柱建てる人もいるんだ。へぇ〜」とのコメントを頂きました。今日は、若宮町建柱工事のお話をちょっと中断して、ゆーすけべさんのコメントに対するご回答をします。みなさんのお宅へは、電柱から引込線によって電力が供給されています。引込線に使用される一般的な電線は、写真のような「黒・青・緑」の3本の線をよってある電線です。このより線は、DV線と呼ばれています。電柱からのびた引込線は、右の写真のように直接建物に取付けられたり、下の写真のような鋼管ポールを経由して建物へ向かってのびていることが多いです。これまでは、細いDV線を引込線として使うことが一般的だったのですが、最近、お陰様でオール電化住宅が増えてきました。オール電化住宅では、従来よりも太い電線を引込線として使用しなければなりません。太い電線でより多くの電力供給に対応するのです。太い電線は、当然細い電線よりも重いです。これまでよりも太い電線を取付けることで、鋼管ポールでは支えきれない(ポールが倒れてしまう)可能性がでてきます。そこで鋼管ポールからコンクリート柱への建替えが必要となるのです。今回のケースも、建物への引込線が太いものに替わるため、電柱(CP)を建柱し、そこへ電線を取付けることとなりました。重い電線ですから、支える柱もより丈夫にするわけです。Comment(3)Re:ご質問にお答えします。http://そうなんですね。細〜い鉄パイプみたいな電柱(?)みたいのは家の敷地内に見たことありましたけど、コンクリの普通の電柱を敷地内に建ててる家って見たことなかったですもん。オール電化だとやっぱり単層200Vってやつですか?ウチの実家、普通の家なのに珍しく動力ひいてありますよ。http://andhatoya.blog14.fc2.com/DVも、今じゃ38とか60の時代ですからね〜。鋼柱じゃ確かにつらそうです・・・。ポール使わずに、家屋を受点にしたらまずいんでしょうか。内線をいじる者としては、ポールで受けてあると結構作業しにくいので・・・。ENDRe:ご質問にお答えします。http://たつやさんのおっしゃる通り、最近ではDV38や60をよく使うようになってきています。家屋を受点にする場合は、それを考慮して丈夫なものにしないといけませんね。U字アームで受ける場合は、ひかえの支線が必要となる場合もあります。安井電気では、引込工事の際に受点の強度を確認し、十分でなければ、内線の電気屋さんに補強を依頼しています。END金沢市若宮町での建柱作業2006年11月20日こんにちは。建柱作業を行いました。今回の仕事は北陸電力の仕事ではありません。お客様の敷地内にお客様所有となる電柱を建てる仕事です。弊社では、その様な業務も承っております。機会があれば、よろしくお願いします。お客さま敷地内の畑の隅に電柱を建てるのですが、建柱車を畑に入れるわけにはいきません。畑に隣接している庭に建柱車を入れさせて頂き、そこから作業をすることなりました。お庭にも立派な木がたくさんあり、駐車スペースは限られています。何度もハンドルを切り返しながら、何とか駐車することができました・・・と言っても、実際に運転しているのは私ではなく、オペレータ担当の社員です。建柱車を駐車し、アウトリガを張り出し、ジャッキアップしたら、穴掘り作業を開始します。http://個人で、家の庭に電柱建てる人もいるんだ。́∀`)ノ∩END1日1本!2006年11月16日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。今日は、記事タイトル通り、電柱を1本しか建てることができませんでした。普段なら最低でも半日に1本は建てることができるんですけど・・・いやはや、大変な現場でした。「電柱建ては自然との戦いだ!」と以前にも言いましたが、今日はそれを再認識しました。土木工事の方ならご存知!赤い石の硬い地層・・・そして、地中から絶えず沸いてくる水・・・天気も雨でしたからねみなさんに写真をお見せしたかったのですが、撮影する余裕が無かったです。石川県白山市という土地は、本当に固い地盤の場所ですね。軟弱な地盤の土地にお住まいでお困りの方、白山市に引っ越すことをお勧めします。http://そんなでかい石が埋まってるってことですかぁ?やっぱり白山って地盤いいんですね。聞きはしますが、専門家が言うとちがいますね。ENDコンビニで・・・2006年11月13日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。車内に運転手はいません。http://言っちゃっていいですよ。いうか、やっぱり田舎ですよねぇ、ここらへんって。こんな田舎じゃなかったら即行で車盗られてますって。http://言うべきですよ。喧嘩にならない口調のほうがいいかも。いう姿を子供たちが見たら、それが当たり前と思ってしまうのではないでしょうか。ほんの少数の人たちの行為が。ほんと、情けないと思うと同時に、腹が立ちますね。http://難しい問題ですよね。私はこんなことがありました。電車に乗っているときに、あまりにスピーカーの音がうるさい人を注意したら、逆切れされました。良い会社の課長さんクラスみたいな人ですよ。注意する行為が嫌というより、巻き込まれたら嫌だという気持ちもありますよね。http://重いものは苦手でして。変わりにお願いします。END車避表示板とスパイラル型車避表示帯2006年11月10日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。右の写真の「黄色と黒のしましま」は、「車避表示板」です。文字通り、「車が電柱に衝突することを避けるために」取付けてあります。夜、黄色い部分が車のライトを反射して、運転者に注意を促すようになっています。殆んどの方が見たことがあると思います。実は、この「車避表示板」は現在、採用されていません。従来の「車避表示板」に代わり、平成17年度より「スパイラル型車避表示帯」が採用されています。コストダウンと作業性向上が理由だそうです。視認性も「車避表示板」と遜色がないそうです。現在、私たちが新規に電柱を建てた際は、この「スパイラル型車避表示帯」を取付けています。実は私、この「スパイラル型車避表示帯」が苦手です。これ、以前のものと違って上手に取付けるのが難しいのです。電柱の表面に沿って、ぴったりと密着させ、らせん状に巻いて取付けるのですが、それがなかなか上手くいきません。時間が経つと、こうなっちゃいます。帯の間隔が不均等となって、ちょっと見っともなくなっちゃいました。あ、ちなみにこれは、私が取付けたものではありません。この写真の車避帯を取付けた方、ごめんなさい。上手に取付けることが難しいのは、外線業者なら誰もが知ってます。http://そんな、電柱にまでコストダウンの話しがでてるとは・・・END私たちのヘルメットも仲間に入れて!2006年11月08日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。石川県地方の暴風雨、すごかったですね。この天候のために停電事故も発生しました。停電で生活や仕事に支障をきたした方もおられたと思います。電気工事関係の皆さんは、復旧作業で忙しかったのではないでしょうか?安井電気工事も11月7日、配電線事故による緊急復旧工事を2件行いました。11月5日(日)付の北國新聞に北陸電力グループのPR広告が掲載されていました。グループ各社のヘルメットが全て写真で紹介されているものです。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。広告には、「北陸電力グループは、全社を挙げてライフラインを守ります」という旨のメッセージもありました。自然災害による停電事故に対して、私たちのような北陸電力グループ以外の電気工事会社も協力して、事故復旧に努めています。石川県内の電気工事屋さん全てがライフラインを守っている、と言っても過言ではありません。いう勝手な理由付けで、今日の記事になんとなく我社のヘルメットを載せてみました。あの広告に載っていたヘルメットに加え、ほかたくさんのヘルメットたちでライフラインを守っているのです。http://いつもありがとうございます。復旧工事って時間も急がなきゃいけないけで、その時の状況が大変ですよね。停電するくらいだから半端な雨や風ではないはず!いつも安井さんの写真では天気の良い風景ばかりだけど、本当はとんでもない状況での作業が多いのでは?頭が下がります。突風にとばされたり、雪で凍傷にならないようにね〜。http://おはようございます。ほんと、あの雨風の中高い所のぼって仕事しなきゃいけないってすごいことですよね。停電が夜中とかだと時間関係なしに復旧作業しなきゃいけないんでしょ。おはぎ屋2006年11月06日こんにちは。駐車場で昼休み中に発見したのは、「表参道おはぎ屋」でした。今年の8月30日にオープンしたそうです。よって経営されています。参加企業の商品も店内で販売されています。店内案内によれば、年中無休で営業時間は9時から16時まで。おついたちまいりの日は早朝6時から営業しているそうです。店内も見学させていただきました。店内に入っていちばん目の付く場所におはぎが置いてあります。このおはぎ、どうも我社の従業員の親戚の方が経営している企業で作ってるみたいです。店内には、お座敷もあります。うどんなどのめん類もメニューにあるらしく、お座敷で食べていられる方もおられました。