ドラムの発熱について電工ドラムの発熱についてコードリール(電工ドラム)は、巻いたまま使用すると発熱し、電線の絶縁物の劣化や熱損事故に繋がることは皆さんもご承知の事だと思います。発熱の原因は電熱器と同じように、電線に電流を流すと電線の抵抗や接続される電気機器の抵抗により電線の温度が高められるからです。コードリール(電工ドラム)のように電線が接続され巻き取られていると熱の発散が妨げられ温度上昇がさらに進みます。したがって電線の絶縁物に許容される温度上昇の限度が定められています。温度上昇は電流(使用する電力量)が大きくなれば比例し増加します。電線に安全な電気を流すためには安全電流(定格電流)の設定が必要となります。コードリール(電工ドラム)の場合は法律(電気安全法)で定められた試験方法により設定されています。東京レンタルのコードリール(100V電工ドラム)の定格電流は15Aです。この定格電流の表示はコードリール(電工ドラム)本体にシールを貼付していますので確認していただくことができます。電流による発熱量は、電流の2乗で増加しますので、限度以上の電流を流すことは、危険も2乗で増加させているのです。122この表のように定格電流内でコードリールを使用していてもケーブルが巻いたままで使用すると内部では高温になって危険です。定格電流15A使用する事が出来ますが全巻の場合は5Aの電流の電気しか流す事ができません。