行えるようにする工法です。凍結部分はバルブの替わりに止水する役割を果たすため、建物全館を断水にすることなく配管工事が行えます。配管上に何も残りません。静止状態であることが施工の絶対条件です。※管種、水温により、凍結時間、液量は変動いたします。※ナイロンコーティング・HTLP管は施工できない場合がありますので、事前にご相談ください。※300以上の施工は事前の打ち合わせをお願いいたします。※VD・VS管は外面被覆を剥がしていただきます。※ライニング鋼管の100A以上に関しては事前にご相談ください。※既設管が溶接配管の場合は溶接部から20cm離して凍結容器を取り付けます。(溶接箇所に亀裂が生じる恐れがあるため)※左図の寸法は管種、ロ径、水温によって変わる場合があります。液体窒素を使用しますので事前に打ち合わせをお願い致します。SUS※ロ径によって施工が出来ない場合もございますので必ず事前にご確認ください。戻り水を防止する為に凍結させ、バタ弁を事前に交換し後日ヘッダーを入れ替え。※当社では、このように大口径同時凍結を可能にする機材を用意し、あらゆる現場に対応していきます。※上図のように解凍するため、氷塊が移動するおそれはありません。※口径が大きい場合、ガスバーナーを使用することがあります。(ポンプ起動)状態を作っていただくと、より効率的に解凍できます。