(2)a変電所の周囲にさくを設ける場合,構内に取扱者以外の者が立ち入らないように出入口に講じるべき措置を二つ電気設備技術基準の解釈第38条に「出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。」と「出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。」が規定されています。<電気設備技術基準の解釈第38条>高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(以下、この条において「発電所等」という。)は、次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。さく、へい等を設けること。特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、38-1表に規定する値以上とすること。{V}\)で除した値(小数点以下を切り上げる。出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。\)間に印加される電圧値である。\)はその合計である。\)相に印加する対地電圧の\(4.50\)倍であると求められる。