\)遅れ),一次中性点:直接接地)を含む変電所を設置したときに実施する電気事業法に規定する使用前自主検査に関して,次の問に答えよ。図1は,接地線がメッシュ状に埋設してある変電所の接地抵抗を求める交流電圧降下法による測定回路である。\)であったとき,電圧回路に対する誘起電圧の影響及び接地電流その他による大地浮遊電位の影響による誤差を除いた接地抵抗値を図2のベクトル図を参考に求めよ。接地抵抗値は電流の極性では変わらないものとし,周囲の送配電線は停止しているものとする。電気設備技術基準への適合性を電気設備技術基準の解釈の規定に基づき確認する場合について,以下の問に答えよ。変電所の周囲にさくを設ける場合,構内に取扱者以外の者が立ち入らないように出入口に講じるべき措置を二つ説明せよ。\)相の絶縁性能を確認する試験回路である。\)として,一次側中性点の接地線は切り離されているものとする。\)相に印加する対地電圧の何倍になるか求めよ。\)相に印加すべき試験電圧値を求めよ。変圧器の電路の絶縁性能を確認する方法は,上記bのように現地で試験電圧を印加して確認する方法以外に,変圧器の輸送,現地組立作業の品質管理が確実にできていることを前提に,絶縁耐力を確認する方法がある。この確認方法について重要な要件を二つ説明せよ。接地抵抗値に係る現場に沿った問題から電気設備技術基準の解釈に関する知識,更には余弦定理等の数学的な要素も含む発展的な問題です。出題者もかなり力を入れて作った問題であると思いますが,受験生には厳しい問題であるため,ほとんどの受験生が選択しない問題であると思います。解釈第16条の16-1表に試験電圧値が規定されています。\)の関係からベクトル図は図2-1のように描ける。