名古屋・尾張地域を中心に愛知県全域が対応エリアとなっております。東区のビルの管理会社から雨漏り調査の依頼がありました東区のビルの管理会社から雨漏り調査の依頼がありました東区のビルの管理会社から雨漏り調査の依頼がありました。最近の大雨で3階のトイレの天井が雨漏りし、抜け落ちてしまったそうです。数日前までは何ともなかったそうですが、見回りに行った際に水浸しになっていてびっくりされ、すぐにネットで調べ連絡をくれたそうです。お伺いし中の様子を拝見いたしました。3階の学習塾のトイレの天井がバッサリと落ちていました。当時は、床にもかなり大きな水たまりが出来ていたそうです。トイレと外側の壁の間に、ちょっとした隙間がありますが、そこの天井にも雨染みが出ています。中の様子を確認した後で、今度は屋上の屋根を拝見いたします。ビルですので、陸屋根という平らな屋根になっております。雨漏りした際には、グレーの色中間くらいまで雨水がたまっていたそうです。ドレンという排水口が2ヵ所ありますが、2ヵ所とも泥が詰まってしまい塞がっていたそうで、プールの様に溜まっていたようです。床の部分にひび割れが多くありますので、そこから水が侵入し雨漏りしてしまったものと思います。部分的にヒビ割れを補修した跡はがありましたが、全然追いついていません。ひび割れをしてから結構な時間が経っていますので、隙間の埃等が入ってしまい草が生えてきています。ここのひび割れは、指で押すだけでひびの部分から水が染みだしてきます。ひびの中に水が溜まっているようですね。トイレの天井裏の近くに、点検口がありましたので、そこからも確認致しましたが、かなりの量の雨がが入っているようです。崩れた天井の近くも大きな染みになっていました。外側にあるベランダ側からも染みた跡がありましたので、ベランダの方も確認していきます。サッシ周りのコーキングが劣化してひび割れていますので、こういった部分からも雨が侵入する可能性があります。隣との隙間がほとんどないために、一部確認できないところもありますが、拝見した部分だけでも原因となりえる部分がありますので、早急な手当てが必要です。東区のビルの管理会社から雨漏り調査の依頼がありました東区のビルの管理会社から雨漏り調査の依頼がありました。最近の大雨で3階のトイレの天井が雨漏りし、抜け落ちてしまったそうです。江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...江南市にお住まいのユーザー様から、飛び込み業者に屋根がずれていると言われ心配になり、連絡を頂きました。南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました南区のユーザ様の近所の方から雨樋の相談の連絡がありました。良く話を聞くと、昨年の台風の時に工事をさせて頂いたお客様とお友達で、雨樋の水が裏の家にポタポタ落ちてくると云われ、ユーザー様に相談すると、私を紹介してくれ連絡をくれたそうです。中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中村区にお住まいのお客様から「瓦屋根の漆喰が気になるので見てほしい」という連絡がありました。築年数が30年以上経っていて、前回が10年くらい前にお手入れされたそうですが、そろそろ心配になり連絡をくれたそうです。その他のブログ一覧はこちら8時~20時まで受付中!!0120-554-9572020年2月(28)2020年1月(16)2019年12月(31)2019年11月(24)2019年10月(20)2019年9月(9)2019年8月(16)2019年7月(15)2019年6月(12)2019年5月(2)2019年4月(8)2019年3月(11)2019年2月(9)2019年1月(12)2018年12月(27)2018年11月(34)2018年10月(20)2018年9月(14)2018年8月(78)2018年7月(160)2018年6月(108)2018年5月(86)2018年4月(74)2018年3月(52)北区にてアパートの瓦がずれ、雨漏りしたようなのでで見てほしい江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...名古屋市南区にて外壁・瓦屋根の雨漏り診断で補修が可能かチェック南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました愛知県弥富市にて太陽光パネルがある屋根で棟瓦が飛んだケース中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中川区にてスレート屋根の点検依頼がありました。