激安オール電化ショップ岡山@オール電化リフォームお役立ちサイトシステムについてに関する、よくあるご質問と回答集です。】より、お気軽にお問合せください。設備・施工についてその他システムについてのQ&A一般的には何kWを設置しているのか?住宅用では4〜5kW、公共・産業用では10〜50kWが一般的です。太陽電池モジュールの上に人が乗っても壊れないか?過度の集中荷重により枠の変形やガラスが割れる可能性があります。モジュールの上へ人が乗ることは各メーカーが禁止事項としています。太陽電池セルは非常に薄うため、見た目は割れたように見えなくてもマイクロクラックというひび割れが発生します。このマイクロクラックが起こると発電量の低下につながります。設置条件に影響されます。原則的には、最大の発電量が得られる方位、角度に太陽電池モジュールを設置しますが、外観や構造(耐風圧など)や経済性などを考慮して、必ずしも発電量が最大になる条件で設置されるとは限りません。屋根など既存の場所に設置する場合にはその設置する場所に合わせた方向(方位)、角度に設置することが一般的です。方位、傾斜角により発電量はどの程度変化するのか?設置方位は真南向、傾斜角度20〜30°が最適です。(20°と30°の発電量の差は約1〜2%程度です)真東、真西向きに設置しても真南に比べ結晶系太陽電池では約15%程度の発電量低下となりますが、十分に使用できる方位です。設置できる屋根は南向きだけですか?下図のように太陽電池を設置する方位によって発電量が変わります。方位を確かめて設置してください。ひとつのシステムを東西などに分けて設置することもできます。設置方位や設置角度の影響は?設置方位や設置角度によって日射量が大きく変化します。関係を下表に示します。日射量が大きいのは、真南の方位で30度の傾斜角度のときになります。影の影響はありますか?下記のような影響があります。太陽電池に影が掛からないような工夫をすることが重要です。�薄い影(山、ビル、樹木、電柱等の影)が太陽電池に掛かった場合、発電量が低下しますがゼロにはならず影の部分でも周囲からの散乱光により10〜40%程度発電します。�落ち葉など不透明な物体が太陽電池の表面に貼りついた場合、その物体により遮られる光の量による発電量の低下以上に太陽電池の発電量は低下します。長期間その状態が続くと、光の遮蔽された部分のセルが高温となって特性が低下するホットスポット現象が発生する場合もあります。通常は太陽電池内部にバイパスダイオードが取り付けられていますので、この現象の発生が防止されています。このページのTOPへ▲TVアンテナは問題ないですか?既設のアンテナ等が太陽電池の南側にある場合、移設してください。�影の影響太陽電池に影が掛かると発電量は低下しますが、アンテナのように細いものであれば、発電量に大きく影響することはありません。�設置場所の注意太陽電池の表面は白板強化ガラス(3�厚以上)で覆われていますが、TVアンテナの設置の際、台風等でアンテナポールが折れても太陽電池に直接当たらない位置に設けてください。設ける場所が無い場合には、アーム型の取り付け金具を用いて外壁面に取り付けてください。設置傾斜角度はどのくらいが最適か?太陽電池の発電量の面では全国平均的には30°前後が最も有利ですが設置工事やメンテナンスのことを考えると地域によって差があり、発電量が数%しか変わらない20°から30°程度の傾斜角度での設置が多く採用されています。3000kg程度であり、この重さ約75〜85�の面積に分散されます。質量だけでなく、設置条件によって異なる風圧や積雪過重の検討も必要です。建物の強度については、建築設計した会社や設計事務所に確認しておくのが安全です。このページのTOPへ▲システムの質量はどれくらいですか?結晶系の10kWシステムで考えますと、モジュール本体の質量は約1000kg、架台は条件によって異なりますが、おおよそ1500〜2500kg程度となります。誘導雷保護装置等を収納します。このページのTOPへ▲ブロッキングダイオード(逆流防止ダイオード)とは何か?太陽電池と負荷又は蓄電池との間に順方向に接続されたダイオードで負荷又は蓄電池からの逆流を防ぐ為のダイオードです。このページのTOPへ▲バイパスダイオードとは何か?太陽電池と並列に、太陽電池の出力電圧とは逆方向となるように接続し、陰などの影響で逆バイアスされた太陽電池の電流をバイパスするためのダイオードです。)と直流流出及び単独運転の防止です。このページのTOPへ▲パワーコンディショナの目的は?太陽電池で発電した直流の電気を、電力会社から送電される電気と同じ交流に変換する機能と、系統との連系に関する保護を目的として設置します。太陽電池の発電電力を最大限に効率良く取り出すことと、配電系統と安全に連係することが重要な機能となります。電圧は100V、200Vどちらでも使用できるの?住宅用システムは100V、公共産業システムの場合、3相3線200V出力が標準です。特別に単相3線105/200V回路用に製作することも可能です。このページのTOPへ▲kW(キロワット)とkWh(キロワットアワー)の違いは何ですか?“kW”とは瞬時の発電電力を示し、“kWh”とは1時間あたりの発電電力量若しくは、ある時間帯・1日等の消費又は発電電力の時間積算値を示します。10kW発電を5時間続けた場合、10×5=50kWhの発電電力量となります。塩害についてはどうですか?一般品は塩害地では設置不可としています。海岸より1km以内を塩害として規定としていますが、これを超える地域において、屋根(カラーベスト)・外壁等塩害対策している地域も塩害地域とみなしてください。塩害地用の仕様品も用意されております。停電の時はどうなのですか?系統連系システムの場合、太陽光発電システムは系統から切り離なれます。系統が復旧した場合、太陽光発電システムは、自動的に系統に連系されます。手動又は自動により自立運転に切り替えるシステムの場合、太陽光発電システムが発電状態であれば日射強度に応じた発電電力が使用できます。雷が落ちやすくないですか?(落ちた場合大丈夫ですか?)太陽電池だから雷が落ちやすいということはありません。屋根や屋上に設置する他の設備と同様です。耐火の認定はどうですか?耐火認定を受けた太陽電池屋根もあります。防災性能の認定を受けていますか?「建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、建築基準法第63条の規定に適合する」構造方法又は建築材料として、国土交通省の認定を受けているものがあります。地震など災害時には使えるのか?停電になってもパワーコンディショナの自立運転機能により、太陽光が当たっていれば系統と完全に切り離した上で最大定格出力の発電電力範囲内の電力が使用できるシステムもあります。転送又は留守番電話でお受けしています。