接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。より誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。1.5倍の電流を次に掲げる回数に連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。断路器その他の単に回路の開閉のみを目的としたものについては、この限りではない。電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。110パーセントまでの電圧を加えた場合、完全に作動すること。自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。し、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。(関連規則)船舶検査心得231.1(自動遮断器)(a)発電機制御のため又は大きな分岐回路を制御するために使用するものにあっては、過負荷電流及び短絡電流で共に作動するものであること。いずれか一方のみとして差し支えない。しゃ断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。breaker)と呼ばれることもある。逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。ヒューズおよびホルダ」若しくは「配線用プラグヒューズおよびホルダ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効果を有するものでなければならない。外被は、金属製又は難燃性の材料でなければならない。充電部に使用する絶縁材料は、難燃性であって非吸湿性の材料でなければならない。充電部の温度上昇は、30°Cを超えてはならない。150%の電流を安全に開閉できるものでなければならない。レセプタクル及びプラグレセプタクル及びプラグは、次の(1)から(5)によらなければならない。(1)嵌合状態及び離脱状態のいずれにおいても、容易に短絡されない構造であること。(2)プラグの1ピンのみをレセプタクルに挿入できない構造であること。(3)定格電流が15Aを超えるレセプタクルには、スイッチを設け、スイッチが閉じているときはプラグを抜き差しできない構造であること。(4)電圧の異なる配電系統に用いられるレセプタクル及びプラグは、互いに接続できない構造であること。(5)露出金属部分を接地する必要がある場合には、レセプタクル及びプラグは、接地極をもつものであること。このプラグの接地極は、挿入時に充電極が接触する前にプラグの接地極に接触する構造であること。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。