自分の身を守りましょう!・まず、身の安全を確保してください。(棚や棚の上に載せてあるものが落ちてきたりするので、揺れがおさまるのを待ちましょう。火の始末をしましょう!・ガスを使用しているときは、揺れがおさまってから器具栓を閉めてください。・ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたときは、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。(ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。販売店か緊急時連絡先に連絡してください。・避難するときは、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めてください。※家屋等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願い申し上げます。停電中は換気扇などが動かず、CO中毒事故が懸念されます。十分にご注意ください。小型瞬間湯沸器は燃焼量が大きいため、使用中ずっと窓を開けるなど、換気が十分に確保されている状態でご使用ください。※換気が十分に確保できないときは、使用しないでください。停電中は照明不足によりガス器具がよく見えないため、操作は十分にご注意ください。100Vの電源を使用している器具は、停電中は使用できません。ガス給湯器は停電により出湯温度、ふろ温度などが初期設定値に戻ってしまいます。停電後、最初にガス給湯器を使用されるときは、必ず出湯温度などの設定値を確認してください。長時間の停電や電気ブレーカーを落とすと給湯器の凍結防止装置(電気ヒータ)が働きません。凍結の恐れがあるときは、給水元栓(水導栓)を閉めて、給湯器の水抜きを行ってください。水抜きの方法は、給湯器の取扱い説明書で確認してください。ページトップへガス臭いと感じたらLPガスは本来、無臭ですが、ガスが漏れた時にすぐに気づくように、ガス特有の臭いをつけています。ガス臭いと感じたら、以下の手順で緊急の連絡先かLPガス販売店に連絡してください。スイッチにも絶対手を触れないでください。電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。「緊急時の連絡先」に連絡してください。1.「お名前」「ご住所」「ご近所の目標」「その場の状況」をお知らせください。2.「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。安全確認が済むまでガスは使用しないでください。・緊急時の連絡先は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。・緊急時の連絡先は、24時間無料で対応しています。次の場合はガスを使用すると危険です。ガス漏れやガスの臭いがしていないかを確認!ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使用せず器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めて、LPガス販売店か緊急時連絡先に連絡してください。ガス器具に損傷がないかを確認!ガス器具が損傷していたときは、ガスを使用せず器具メーカーに修理を依頼してください。余震や停電に注意してお使いください。ガスがしゃ断された場合は、ガスメーターの表示を確認し復帰を行ってください。「圧力が低下した時」や「大量漏えい」のしゃ断表示の場合は、LPガス販売店の点検を受けてください。・ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたとき、自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。・地震で配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的にガスをしゃ断します。長時間の使用又は消し忘れた時お風呂のつけっ放しなど必要以上に使用時間が長い場合、自動的にガスをしゃ断します。地震が発生した時などガス使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたときは、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。配管の圧力が低下したとき自動的にガスをしゃ断します。ゴム管がはずれた時など(大量漏えい)配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたときには、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作をせずLPガス販売店か緊急時連絡先に連絡してください。地震しゃ断表示でない場合は、LPガス販売店にご相談ください。器具栓をすべて閉めてください。使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。左側の復帰ボタンを押してください。「ガス止」の文字が消えます。液晶の文字とランプが点滅します。1分間お待ちください。※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。液晶の文字とランプが消えます。