営業日記(ブログ)クーリングコイルパンから漏水こんにちは、クーリングコイル修理会社のプラティナムハウスです。今回の案件はプレハブ冷蔵庫を冷やしているクーリングコイルパンから漏水です。結露のように見えますが、パンからオーバーフローした水が滴って落ちてきています。大きなバケツがすぐ一杯になってしまうほどの量で倉庫内部の床が水浸しになるばかりか、コイル本体の絶縁にも影響してしまいます。早急な排水目詰まりの除去が必要となります。調査の結果、外部配管の一部に目詰まりが確認されましたので、業務用バキュームで吸引してゴミを除去しました。綺麗な水が流れてきてましたので、貫通を確認後にエバケースと床を清掃して作業完了です^^。