大容量電流の通り道であるバスバーバスバー(ブスバ―、銅バー)は、発電所・変電所の送電設備、工業プラントやデータセンターなどの電源供給の母線、分電盤内の主要コンポーネントとして多く用いられています。裸導体であるバスバーは、絶縁体で被覆された送電ケーブルと比べて電気抵抗が少ないことから、大容量の電流を安定的に供給するのに適しています。曲げや加工など、レイアウトの自由度が高いことも、バスバーの特長の一つです。バスバーの異常過熱バスバーの接続・分岐にはボルト締め、クランプ、溶接が用いられますが、たとえばボルトのゆるみなどが生じると、その部分の電気抵抗が増加し、温度上昇が起こります。過熱はさらに電気抵抗を増加させるため、接合部が破損・焼損するおそれがあります。過熱を防ぐためには定期的にボルトのゆるみやバスバーの接合部を点検することが有効ですが、バスバーは樹脂または金属製のバスダクトやカバーで覆われていることが多く、場合によっては建物中に張りめぐらされているため、目視による点検作業は容易ではありません。プラントへの電力供給を担っているバスバーが破損・焼損した場合には、その復旧には時間とコストを要し、その間プラントは稼働できません。予期せぬ操業停止だけでなく、プラントの安全にも大きな影響を及ぼします。ソリューションとベネフィット24時間365日の温度監視による異常過熱の検知バスバーまたはバスダクトの温度を正確に把握することができれば、過熱の発生箇所を特定し、破損や焼損を未然に防ぐことができます。従来型のセンサによる温度監視には課題があります。大容量の電流が流れるバスバーの周辺は強電界下にあり、熱電対など電気式センサによる温度測定は困難です。サーモカメラでは、広範囲かつ複雑に張りめぐらされたバスバーを監視することはできません。温度センサとして用いるユニークな温度センサです。数キロから数十キロの長距離を測定可能な光ファイバセンサケーブルを敷設して、温度分布を1メートル単位で素早く正確に測定できますので、異常過熱の発生箇所を迅速に特定し、適切な対応を行うことができます。光ファイバセンサケーブルは、バスダクトやカバー表面に敷設するほか、バスバーに直接敷設することも可能です。ダクト内部のバスバーの保守点検作業の効率化DTSXによる連続的なバスバーの温度監視によって、過熱が起こっている箇所すなわちボルトの増し締めなどの保守作業が必要な箇所を特定することができます。適切なタイミングでの保守の実施が可能になります。発しながらケーブル内を進むことが知られています。光の往復時間と光速とを計算することで、温度を1メートル毎に測定します。測定ポイントも、1メートル単位のピンポイントで特定することができます。温度測定対象や領域が小中規模で、光ファイバケーブルが短距離の場合に最適な、普及版機種です。低消費電力であることと、温度測定環境に左右されることが少ないため耐環境性に優れています。1台で、もっと長距離で、もっと広範囲に渡っての温度分布監視がしたい」というご要望に応えて開発した光ファイバ温度センサです。長距離温度測定と、高い温度分解能に対応できる機能を備えたフラグシップモデルです。1ボックスに収納した熱感知器です。Corporationトップ。