ワイ・ウォーターシステムワイウォーターシステムについての質問トップページ>ワイ・ウォーターシステム>ワイウォーターシステムについての質問ご購入前のお問い合わせ全般すべて開くワイ・ウォーターシステムを使うと、どのように水が変わるのですか?水道水に含まれている鉄錆や泥などをまずは不織布で除去した後に、塩素系消毒剤として混ぜられている次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)や発がん物質のトリハロメタンや有機物、そしてアルミニウム化合物である凝固沈殿剤などの化学物質や薬物を高性能活性炭で吸着します。0.1ミクロンまでの細菌やウイルス、原虫類などの不純物を100ナノフィルターで徹底除去します。濁りや塩素臭が激減しますので、ミネラルは残しながらも家中の蛇口から出る水が安全で体やお肌に優しいお水に変わります。高いほど強く反応して濃赤色に変化します。)また、オプションの活水ヘルス8を追加していただくことで、水に様々な活水効果を加えることができ、多機能かつ、より美味しく上質な水に変化します。商品の詳細につきましてはこちらのページをご参照ください。ワイ・ウォーターシステムと他のセントラル浄水器の違いを知りたい。セントラル型浄水器では他に類を見ない高性能100ナノフィルターを採用しており、0.1ミクロンまでお水を綺麗にできます。(活性炭、セラミック、天然石をフィルターとした浄水器は除去性能が高いものでも10ミクロンから30ミクロン程度ですので数百倍の性能差ということになります。)これにより塩素に高い耐性をもつ害虫や細菌などの除去も可能です。原水バイパス機構により、家内の水道管内に繁殖している雑菌に対処できる構造となっており、水道法にも対応した商品です。ウォーターシステム本体の接水部には錆に非常に強く、また材料中の不純物が徹底的に除去されている国産ステンレスSUS304のみを使用しています。ステンレス板の厚さは最も薄い箇所でも2ミリ、最も厚い箇所では15ミリと、高水圧がかかるセントラル型浄水器専用の設計となっています。アンダーシンク型を延長したタイプや樹脂製など、製造コスト最優先の他製品とは比較にならない耐久性能で末永く使いいただくことができます。新潟県燕三条の職人のノウハウと技術で一台ずつ丁寧に製作していますので、必ず品質にご納得いただける筈です。浄水器と活水器の違いを知りたい。浄水器は水道水に含まれている主に塩素やトリハロメタン、その他の有害物質を除去する装置です。除去可能物質の種類は商品によって様々ですが、大型のものほど濾過性能が高いことが多いです。プリーツフィルターなど使われているフィルターも様々ですが、フィルターは除去した汚れによって目詰まりを起こします。よって定期的なフィルター交換が必要です。ミネラル成分を増やすなど水の性質を変化させることはできません。浄水器の目的は有害物質の除去など、純粋に水を綺麗にすることです。活水器は水からの異物除去を目的としたものではなく、主にミネラルの添加を行う装置です。内部にはフィルターでは無くセラミックが充填されており、セラミックに含浸させた作用によって水の質を高めます。塩素を除去したり多くのミネラルを溶出できる。酸化還元や軟水化などの特殊な効果を持つ活水器は数年に一度の濾材交換が必要です。(こういった性能を持つ活水器は汚れが蓄積され、セラミックに含浸させたミネラルや効果は徐々に薄れていきます。)残念ながら水を綺麗にする性能は極めて低いと言えます。活水器の目的は、ミネラルなどにより水を美味しくしたり、何らかの効果を水に加えることです。ワイ・ウォーターシステムに活水ヘルス8を加えた浄活水システムは、浄水器と活水器の両方の性能を有しています。活水機能はありますか?ワイ・ウォーターシステムに活水機能を追加するサブカートリッジをオプションでご用意しています。サブカートリッジ「活水ヘルス8」は、厳選した8種類の最新セラミックで構成されており、ウォーターシステムに様々な活水効果を加えてくれます。その主な効果は下記となります。1.日本アルプス採取の天然石によってケイ素を主体としたミネラルを添加してより美味しい水に。2.遠赤外線とマイナスイオンで入浴時のリラックス効果アップ。3.酸化還元電位を下げてより体に優しい水にします。4.体を錆びさせる活性酸素を除去します。5.水素還元セラミックで流行の水素を添加。6.軟水化とクラスターの微細化でまろやかな水に。7.界面活性化によってお風呂のお湯がしっとり。8.酸化銀の抗菌作用で腐りにくい水に変化。9.防錆、スケール防止効果で水道管内を綺麗に保つ。10.ゼオライトにより放射性物質の除去にも効果有り。クラスターの大きさは科学的に計測できませんが、遠赤外線は水の分子のクラスターを砕くと言われています。銀や銅を使っていますか?多くの浄水器には殺菌のために銀イオンや銅イオンが使用されています。ワイ・ウォーターシステムでは、これらの金属イオンを使用していませんので金属アレルギーをお持ちの方も安心してご使用いただけます。サブカートリッジ活水ヘルス8には極々微量ですが酸化銀を使用していますので、金属アレルギーをお持ちの方はご利用に注意してください。磁石を使っていますか?磁石による浄水効果は科学的に解明されていないこともあって現段階では非搭載となっています。活水という意味では未知数ですので、ワイ・ウォーターシステムに合わせて磁石式浄水器をご使用されたいお客様は、直径130ミリに対応したバンド型の磁石浄水器を別途お買い求めいただくことで、ウォーターシステムに巻き付けてご使用いただけます。アルカリイオン水や水素水などを作る機器との併用はできますか?アルカリイオン整水器や水素水生成器は、水を電気分解することで酸化還元や水素生成を行う機器です。ワイ・ウォーターシステムは水そのものを変化させる装置ではありませんので、併用いただいた場合の問題は当社では確認しておりません。ご心配な際にはアルカリイオン整水器メーカーもしくは水素水生成器メーカーまでお問い合わせください。1台設置するだけで、なぜ家中の水道水が浄水されるのですか?それぞれの蛇口に分岐される前の給水管に直接、浄水器を取り付けますので、蛇口ごとに浄水器を取り付けなくても家中すべての蛇口から出る水が浄水されます。活水ヘルス8をオプション購入された場合には、家中すべての蛇口から出る水が浄活水されます。浄水した水で入浴すると、肌や髪に何か違いは表れますか?肌や髪の大敵である殺菌用塩素を除去しますので、肌への刺激や髪へのダメージが大きく緩和されます。ビタミンやタンパク質の破壊を緩和し、湯上りのツッパリ感が少ない潤いのあるお肌とサラサラな髪を体感できます。(効果の感じ方には個人差があります。)トイレのウォシュレットに使用する水も浄水されますか?家中の水道水が浄水されますので、トイレのウォシュレットでご使用される水も浄水されます。清潔を保つはずの毎日のウォシュレットの水がデリケートゾーンの粘膜から入り、大腸癌を急増させているという話もあります。これは大げさにしても、デリケートゾーンの痛みや痒みを和らげてくれます。トイレに分岐するより前(上流側)の水道管にワイ・ウォーターシステムを接続してください。標準モデルと井戸水モデルの違いを教えてください。水道水は水道法で決められた0.1ppmの塩素を残す必要があるために原水をリークさせて若干の塩素を残しています。井戸水の場合、原水をリークさせてしまうと僅かに雑菌を取りこぼすことになりますのでカートリッジの構造を変更して原水を全くリークさせないようにしてあります。(例えば大腸菌であれば99%以上を除去できます。)ご注意いただく点としまして、中空糸膜カートリッジ(井戸水・海外用)は安全を最優先に考えた仕様になっていますので、幾分か水量や水圧が低下してしまいます。※ワイウォーターシステムは飲用できない水を飲用可能にする浄水器ではございません。ご購入される前にお住まいの自治体指定の機関でご使用予定の井戸水が飲用可能であることを必ず確認してください。浄水器本体の価格を教えてください。ワイ・ウォーターシステムはオープンプライスとなっています。「セントラル型浄水器=高価」という先入観を取り払っていただきましてお問い合わせください。放射性物質は除去できますか?浄水器の除去性能は活性炭量と水量によって大きく変化します。水が活性炭に触れていた時間が長ければ長いほど吸着される物質の量は増加します。ウォーターシステムで全ての放射性物質の除去が可能かの確認は取れていませんが、例えばヨウ素131でしたら一分間に2リットル以下の水量に絞ることで概ね除去できることを確認しています。浄水場で浄水された綺麗で安心な水にも関わらず、なぜ浄水器が必要なのですか?浄水場で処理された水は綺麗ですが、各ご家庭に水道水が届くまでには何キロメートルもの水道管の中を通過してきます。水道管の耐久年数は40年ですが、それを待たずして水道管の中には錆や汚れがどんどん蓄積します。耐久年数が経過して割れてしまった水道管へは塩素に耐性を保つ雑菌や原虫が進入してきます。耐久年数を超えても使用されている水道管は多く、あちらこちらに点在しています。残留塩素や発癌物質トリハロメタンの除去も必要です。夏場は塩素濃度も濃く、にごりを除去するためにアルミ系の沈殿剤なども多く入れられています。最近ではアルミ生成の際にできる産業廃棄物のフッ素を虫歯予防として混入している自治体もあります。マンションなどの集合住宅では貯水槽の管理・清掃不足が問題視されています。自分たちが使う水は全て自分たちで綺麗にするのが最も安心かつ最も確実な方法ですので、家中をまるごと高度浄水できるセントラル型浄水器ワイ・ウォーターシステムを提案しております。樹脂でつくられている商品と比較してどうなの?樹脂ケースはステンレス製と比べて耐圧性能が低いことから、セントラル型浄水器としての使用条件である耐圧性能1.75MPa(メガパスカル)を満たしていない場合があります。樹脂製の導入を検討されている場合には、必ずメーカーまで給水装置としての耐圧性能1.75メガパスカルを満たしているかをご確認されてください。上記の条件を満たしていない場合には、水道法に記載されている「給水装置」として認められないことから、現地での水道検査の際に器具の取り外しとなる恐れがあります。安価な樹脂ケースでも導入時は綺麗な状態で、各自が行う耐圧検査にも合格しているかと思いますが、経年劣化が早いために長期間、新品に近い状態を維持することは非常に難しく、また柔らかな材質のために傷が付きやすいことから、傷口に細菌などが付着、繁殖しやすくなります。紫外線に弱いためにクラックが入り、水漏れを起こす原因となります。末永く清潔に安心して使用いただくためにも、丈夫で経年劣化の少ないステンレス製をオススメします。外出などで長期間、水道水を使わなかった場合は大丈夫?外出等で長時間(およそ2日以上)使用していない場合は、滞留水を流すために蛇口から1分以上「捨て水」をしてください。飲用しなければ問題ありませんので洗濯や洗い物、お風呂でお使いいただいても結構です。老朽化した公共水道管への対策になりますか?人口密度の低い地域では今後、耐用年数を過ぎた水道管や水道設備などの更新が間に合わなくなると言われています。水道設備が老朽化すると水道水には沢山のゴミや鉄錆、農薬、土中に潜む原虫類などが混入する危険性が高くなります。それらの混入物を0.1ミクロンまで徹底除去してクリーン(清潔)でクリアー(透明)な水に戻します。塩素吸着を最小限に抑えたフィルターを使用した特殊品の対応も可能です。世帯数の少ない地域での打開策として採用をご検討ください。ワイ・ウォーターシステムの設置をご検討いただいている自治体もございます。飲食店でも使えますか?1日800リットル以上のお水が使えるワイ・ウォーターシステムは飲食店様にも対応しています。オールステンレスのボディは衛生的にも良好で、ミラー仕上げの質感やデザインは他の調理器具とも統一感があります。活水ヘルス8との組み合わせで、お水はもちろんのことコーヒーや紅茶が更に美味しくなったとのお声をご使用いただいているお客様より頂戴しています。賃貸物件にはシンクの近に設置いただくことで対応します。フィルターの特性上、お湯が通っている配管には接続できませんのでご注意ください。(活性炭モデル、活性炭カートリッジのご使用でお湯にも対応可能です。)浄水した水で氷を作っても大丈夫でしょうか?製氷皿で作っていただく分には今まで通りで何ら問題ありません。冷蔵庫などでタンクに水を貯めて自動で氷を作る場合には、1日1回以上タンクの水を交換してください。ウォーターシステムの通過水を金魚や熱帯魚に使用しても大丈夫?水道法の定めによりワイ・ウォーターシステムは若干の塩素を残す仕様となっております。ついてはハイブリッドフィルター、活性炭フィルターとも同程度となります。ワイ・ウォーターシステムを通した水のph値や硬度はどうなりますか?水道水をウォーターシステムに通過させてもph値や硬度は原水からほぼ変わりませんのでご安心ください。ご参考までに中性(純粋な水)のph値は7となります。水道水質基準では「5.8以上、8.6以下」と定められています。硬度はマグネシウムとカルシウムが1リットル当たり何ミリリットル含まれているかを表す指標のことです。世界中の国々によって異なるのはもちろんのこと、日本国内でも各地様々です。硬度が低い水ほど飲み易く感じるようです。法第22条の3にて「給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。」と定められています。これは水道管内や給水設備内部に存在している菌を殺菌するためであり、ご家庭の水道水導入部で浄水を行うセントラル型浄水器で100%の塩素除去を行った場合には、雑菌の固まりであるヌルヌルが給水設備の目詰まりや故障を引き起こしてしまうことがあります。雑菌だらけの水を体内に入れると、腹痛などの体調不良を引き起こしてしまうことが考えられます。この件につきましては、すでに厚生労働省より通達が出されています。市場に出回っているセントラル型(元付け)浄水器には、これに対応できていない商品が大変多く見られますのでご注意ください。3201)で設けられた試験基準となります。新品のカートリッジは100%に近い塩素除去率になります。(水道法により100%の除去ができないため、実際には0.1ppm程度の塩素を残しています。)たいへん混乱しやすい表記となりますが、ワイ・ウォーターシステムではカートリッジ1本で30万リットルの水道水から塩素を80%以上の除去率で浄水することが可能です。※表記はJIS規格に準じたものです。消毒用塩素を80%しか除去できないという意味ではありません。水道法で0.1ppm以上の塩素を残す必要がありますが、これには対応できていますか?ワイ・ウォーターシステムは、若干の水道水を活性炭を通過させずにバイパスさせる「原水バイパス機構」を搭載しており、この機能により対応できています。画像はDPD試薬による試験結果です。ウォーターシステムを通過した後の水道水の残留塩素濃度が0.1ppm程になっていることを確認いただけます。給水装置として認可を受けていますか?ワイ・ウォーターシステムは水道管に直結するために給水装置となりますが、日本水道協会(JWWA)ではセントラル型浄水器の認証を実施していません。その代わりとして日本食品分析センターなど他の第三者機関にて同基準の試験や検査を行うことで自己認証として給水装置としての設置を可能にしています。当社内にて全数の耐圧検査を行うことで厚生労働省が定める給水設備品として水道法基準に適合していることを証明する書類を発行しております。住宅の新築やリフォームで配管図を作成された際は、水道局などの検査の際に必要な資料をご用意していますのでお申し付けください。ついてすべて開くお風呂用やシャワー用浄水器として使えますか?水を浄水してから沸かすことが条件となります。ウォーターシステムに40度を超える温水を通した場合、フィルター内部が膨張してしまい水を通さなくなってしまいます。浴室に設置して浄水器にお湯を通すことはできません。浄水器は必ず給湯される前の配管に接続し、常温の水を通過させてから沸かしてください。エコキュートやエネファームなどヒートポンプとの併用は可能でしょうか?電気式、ガス式ともに問題ございません。導入実績もございます。高価な給湯設備に入る前に水道水から不純物を取り除きますので給湯設備の延命に繋がる利点もあります。フィルターの特性上、温水をウォーターシステムに通過させると目詰まりの原因となるため、ウォーターシステムは必ず給湯設備よりも上流側(給湯設備に入る前)に接続してください。アルカリイオン水や水素水などを作る機器との併用はできますか?アルカリイオン整水器や水素水生成器は、水を電気分解することで酸化還元や水素生成を行う機器です。ワイ・ウォーターシステムは水そのものを変化させる装置ではありませんので、併用いただいた場合の問題は当社では確認しておりません。ご心配な際にはアルカリイオン整水器メーカーもしくは水素水生成器メーカーまでお問い合わせください。井戸水や地下水でも使えますか?「井戸水モデル」は飲用可能な井戸水および地下水、海外の上水道水に対応しています。ワイ・ウォーターシステムをお買い求めの際に販売窓口に「井戸水モデル」とお伝えください。中空糸膜カートリッジ(井戸水・海外用)を装填した商品をお届けいたします。井戸水モデルでは、より高性能なフィルターを使用し、シール部から水がリークしてしまわないよう徹底した構造になっているため水量が若干低下してしまいます。制止水圧0.3MPa以上となるようにポンプを設置してください。ポンプにストレーナー(砂こし器)が取り付けられていない場合には、ウォーターシステムの手前にストレーナーを設置してください。フィルターの目詰まりを遅らせることができます。井戸水や地下水をご使用されたウォーターシステムは初期不良を除き、保証対象外となりますのでご了承ください。フィルターカートリッジの寿命は水質により大きく変化してします。※ワイウォーターシステムは飲用できない水を飲用可能にする浄水器ではございません。ご購入される前にお住まいの自治体指定の機関でご使用予定の井戸水が飲用可能であることを必ず確認してください。標準モデルと井戸水モデルの違いを教えてください。水道水は水道法で決められた0.1ppmの塩素を残す必要があるために原水をリークさせて若干の塩素を残しています。井戸水の場合、原水をリークさせてしまうと僅かに雑菌を取りこぼすことになりますのでカートリッジの構造を変更して原水を全くリークさせないようにしてあります。(例えば大腸菌であれば99%以上を除去できます。)ご注意いただく点としまして、中空糸膜カートリッジ(井戸水・海外用)は安全と性能を第一に考えた構造になっていますので、幾分か水量や水圧が低下してしまいます。ともにご利用いただけます。デベロッパー様による新規採用をご検討の際には商品説明に伺わせていただきます。本ページ内の「マンションへの設置条件を教えてください。」も合わせてご参照ください。マンションへの設置条件を教えてください。マンションでは各世帯ごとに有るメーターボックス内に設置します。小メーター通過後に横幅300mm(400mm以上推薦)×奥行き200mm×高さ700mm以上(高さ800mm以上推薦)の空きスペースが必要ですのでご確認をお願いします。対応している配管口径は13Aから25Aとなります。メーターボックス(共用スペース)への設置となるため、分譲マンションの場合は管理組合に申請が必要です。賃貸マンションの場合は大家さんの許可が必要となります。お引っ越しの際はウォーターシステムを取り外して移設することが可能です。※浄水器を設置後は必ずバルブを開いたり、減圧弁を調整または交換するなど、適正水量および適正水圧に調整してください。※水道管からの高さが700mm以下ですと、浄水器を設置できてもカートリッジ交換が出来なくなってしまいますので取り付けできません。※メーターボックス内に設置の場合には、専用ステンレスボックスは不要です。飲食店でも使えますか?1日800リットル以上のお水が使えるワイ・ウォーターシステムは飲食店様にも対応しています。オールステンレスのボディは衛生的にも良好で、ミラー仕上げの質感やデザインは他の調理器具とも統一感があります。活水ヘルス8との組み合わせで、お水はもちろんのことコーヒーや紅茶が更に美味しくなったとのお声をご使用いただいているお客様より頂戴しています。賃貸物件にはシンクの近に設置いただくことで対応します。フィルターの特性上、お湯が通過している配管には接続できませんのでご注意ください。(活性炭モデル、活性炭カートリッジをご使用いただくことでお湯にも対応が可能です。)自宅と店舗や事務所を併設する場合は2台のウォーターシステムが必要ですか?ウォーターシステムは水道メーターの後に設置しますので、水道メーターが自宅と店舗または事務所と別々になっている場合には、それぞれにウォーターシステムの設置が必要です。水道メーターが別々ではない場合でも大量の水が必要な店舗ですと複数台を設置されることをお薦めします。目安としまして水道管の口径が13Aから25Aであれば1台のウォーターシステムで対応できると思います。フィルターの特性上、お湯が通過している配管にはウォーターシステムを接続できませんのでご注意ください。(活性炭モデル、活性炭カートリッジをご使用いただくことでお湯にも対応が可能です。)テナントビルやオフィスビルへは設置できますか?テナントビルやオフィスビルの場合には、ウォーターシステム1台で建物すべてではなく、各フロアや各事業所様ごとの設置となります。建物の配管図や見取図をご準備ください。設置スペースを含めまして取付の可否を現地調査にて確認させていただきます。二世帯住宅の場合には2台のウォーターシステムが必要ですか?ウォーターシステムは水道メーターの後に設置しますので、水道メーターが世帯ことに別々に設置されている場合には、それぞれにウォーターシステムの設置が必要です。水道メーターが共同であっても浴室が別々の場合、また、同じ敷地内であっても建物が別々に建っている場合には水量確保の観点から、それぞれにウォーターシステムを設置されることをお薦めします。フィルターの特性上、お湯が通過している配管にはウォーターシステムを接続できませんのでご注意ください。(活性炭モデル、活性炭カートリッジをご使用いただくことでお湯にも対応が可能です。)必要水圧を教えてください。目安として、水道メーター直後の静止水圧が0.3MPa以上を推奨しております。水圧がこれよりも低い場合には「活性炭モデル」にて対応しておりますので、ご購入の際にお申し付けください。水道管との接続に使用するGPユニオンについて知りたい。接続はIN側・OUT側ともにGPユニオン20Aを別途にご用意いただきましてご使用ください。(ネジ部は25Aストレートネジです。)配管はHIVP塩ビ管やフレキシブル管など耐水圧性能が高いものを使用してください。取付方法の詳細につきましては、施工マニュアルを準備させていただいておりますので必要な際は、本ページの一番下にある「施工マニュアルが欲しい。」よりダウンロードしてお使いください。取り付けに使用する配管口径と対応している配管口径を知りたい。HIVP塩ビパイプの配管口径は20Aをご使用ください。途中配管につきましては13Aから25Aに対応しています。13Aよりも細い配管に設置した場合には著しく水量が低下する恐れがあります。25Aよりも太い配管に設置した場合には著しく水圧が低下する恐れがあります。25Aよりも太い配管へは複数台のウォーターシステムを並列接続することで対応が可能です。配管図面へは記載した方が良いでしょうか?ワイ・ウォーターシステムは給水装置です。配管図面に記載してください。