>商業施設の内装制限について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。)スプリンクラー等の自動消火設備及び排煙設備が設置されている場合の内装制限除外規定は適用されないのでしょうか?調べてみると、建基法35条の応用で防火上の配慮で内装制限がかかっている場合がある。あるのですがこれはどういう事なのでしょうか?商業施設設計に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです宜しくお願いいたします。通報するこの質問への回答は締め切られました。質問の本文を隠すこのQ&Aに関連する最新のQ&A「避難階段」に関するQ&A:屋外避難階段に壁をつけることは可能ですか。15:38>スプリンクラー等の自動消火設備及び排煙設備が設置されている場合の内装制限除外規定は適用されないのでしょうか?内装制限の免除や緩和はありません。有るのは、防火区画面積の緩和だけよ。商業施設等の特殊建築物の内装制限の緩和は無いと思って下さい。壁に杉板の洗い出し板を張る場合は、下地として石膏ポートt12mm以上の下張りが必要となります。回答ありがとうございます。令129条7項により、自動式スプリンクラー設備と、令126条の3の排煙設備を合わせて設けた部分はのぞかれます。回答ありがとうございます。インテリアデザイナー、インテリアコーディネーター、インテリアプランナーになりたいと思っています。建築・インテリアデザインが学べる国立大学を教えてください。回答数ランキングです。令123条(避難部)では下地仕上げと「わざわざ」書いている、他部の内装制限には「仕上げ」としか書いてありません、原則的には字面を素直に読んで宜しいかと思われます。(ちなみに告示1346号最後部での排煙緩和?に際しても「下地仕上げ不燃」、明確に書かれていますね。)されど管轄建築機関の見解や消防の見解を実際確認する事をお奨めします。先日まで「増築が出来ない」と騒がれていた今法改正ですが、先日足を運び聞いたところ私の住む市では6/20以前に戻っていました(EXPとれば何でも出来ると)。一年後また確認して下さい、とは言われましたが。地域による法解釈の違いにはとにかく驚くことが多いです。他の回答も見るQ内装制限はドアも含まれますか?建築勉強中です。私の家は3階建ての2階にダイニングキッチンがあり、仕切り垂壁も無いのですがそこの出入の扉がよくあるト○テムのMDFのフラッシュ木建なのですがこれは内装制限にかからないのでしょうか?もちろん新築時からですしキッチンはIHコンロじゃないです。して扉は制限上OKなのでしょうか?それとも市販の内装扉はだいたい準不燃材になっているのでしょうか?よろしくお願いします。129条で対象となる部分は天井、床から1.2m以上の壁とあり、建具は明記されていません。(回り縁、窓台その他これらに類するものは除く)とありますので建具もこれらに類するものに入ると思われます。建築確認申請の手続きで、建具についての指摘を受けたこともありませんので大丈夫だと思います。シックハウス法の内装仕上げの対象にはなりますのでご注意下さい。他の回答も見るQ天井高さが3m以上の排煙計算についていつもお世話になっております。下記の条件の場合の排煙計算について教えて下さい。寸法:H1.300m×W1.800開口は上記1ヶ所のみです。:H12建・告1436-4-ハ(2)居室:H12建・告1436-4-ハ(4)他の回答も見るQ厨房内装制限について厨房(火気使用室)の内装制限により、壁と床は不燃材で仕上げるようにしていますが、下記の部分は不燃にしなければならないのでしょうか?又、しなければいけない場合は、どういった規制(建築法規?消防?)があるのでしょうか?教えてください。(1)厨房内に設置しようとしているメラミンの吊戸棚(固定)や棚(可動)街で、他の店をみるとレジカウンターと一体の所は、カウンターを木製やメラミンで仕上ているのが多いようなので問題ないのでしょうか?(2)壁の木の見切材(上部が石膏ボード、下部が不燃化粧ボード)又、見切材をH=100したいのですがHの制限はありますか?宜しくお願いします。基準法での火気使用室の制限は準不燃なのであまり問題になりません。これに対し、各地域の「火災予防条例」の規制のほうが厳しいです。内容は各自治体によって異なりますが、概ねは、(No3の方のが示している)大和市の内容に近いです。こちらは基準法の内装制限と違い、火気(コンロなど)からの一定距離の部分だけにかかる制限ですが、仕上だけの不燃ではなく構造的な要求(厚みなど)もありますので注意が必要です。室の他の部分については規制されません。火気から指定の範囲内にある場合は吊戸棚なども規制の対象になります。壁のコンセントなども言及されますので、この範囲に見切材がある場合は、規制対象となる可能性が高いです。まれにですが、厳しいところでは、カウンタートップの水切りの立ち上がり材まで指摘されることもありますので、最終的には消防で確認をされたほうがよいです。一方で、器具の性能によって個別に離隔距離の認定を受けている場合があり、この範囲(平面範囲)を縮小することができる場合があります。(例えば離隔が100だったりすると、150離れた不燃でない水切りもOKとなる。基準法での火気使用室の制限は準不燃なのであまり問題になりません。これに対し、各地域の「火災予防条例」の規制のほうが厳しいです。内容は各自治体によって異なりますが、概ねは、(No3の方のが示している)大和市の内容に近いです。こちらは基準法の内装制限と違い、火気(コンロなど)からの一定距離の部分だけにかかる制限ですが、仕上だけの不燃ではな...続きを読む他の回答も見るQスプリンクラー設置の基準を易しく教えて下さい放火で大損害のドンキホーテが、全店舗にスプリンクラーを設置することにしたというニュースを読みました。埼玉の事件でもスプリンクラーの有る無しが明暗を分けたようです。私はドンキというのには一回しか行ったことないのですが、ごちゃごちゃと狭っくるしいところだと思いました。スプリンクラーが設置されてない店舗があること自体驚きです。出火したら、と考えたことなかったんでしょうか。消防法になるかと思いますが、どなたかご存知の方、スプリンクラーの設置基準について、素人にもわかるように易しく(優しく)教えていただけないでしょうか。きょう行ったスーパーには駐車場にも設置してありました。設備費は多くかかったと思います。ドンキの規模の店に(小さくないと思うんですが)義務ではなかったのかと不思議です。扱っている商品によるのでしょうか。消防法施行令第12条にスプリンクラー設備に関する規準があります。ドンキホーテのケースは別表第一(建築物の用途を明示、用途で防火設備の内容等が決められている)の(四)に「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場)該当しますね。・4階以上10階までの1500平方メートルと有ります。該当規則に見合った防火(消火)設備を設置しなければなりません。場合によっては、消防署の「指導」が出るケースも出て来ます。自治体によっては消防法令規則よりも、条例で厳しくしている場合もあります。12条にスプリンクラー設備に関する規準があります。ドンキホーテのケースは別表第一(建築物の用途を明示、用途で防火設備の内容等が決められている)の(四)に「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場)該当しますね。この内、スプリンクラーが必要になるのは(建家の階数や床面積で決められている)・階数が(地階を除き)11階以上のもの・3000平方メートル以上(平屋以外)・(危険物を指定数量の1000倍以上有ると)300...続きを読む他の回答も見るQ店舗の入り口用自動ドアの価格はどれくらい?質問させていただきます。近い将来、店舗を構える予定です。入り口を自動ドアにしたいのですが(ガラスのもの。どれくらいなものなのでしょうか。メーカーのホームページはたくさんあるのですが、どこもすべて価格が表示されていません(当然でしょうが)。例で結構ですので、金額を教えていただけたらと思います。追伸:メンテナンス料なども支払わないといけないのでしょうか。維持費についても少し教えていただけたら幸いです。自動ドアの駆動部(エンジン装置という)のみの回答をしますと、ドアのサイズがH2200xW900という仮定をしますと、20万円前後です。モーター、滑車、ベルト、人感センサー、工事代、合計です。ドア、サッシ枠、ガラスは別です。エレベーターと同じで、月々のメンテナンス費用が必要ですが、これは分かりません。ドア、サッシ枠、ガラス、施工費は、アルミサッシかスチールサッシかステンレスサッシか、材料で変動しますが、50万円くらいは必要でしょう。コンビニが自動ドアを採用しない理由は、出入りが多いため、メンテが安い両開きにしてるからだと思います。単位KWとKVAの違いが分かりません。どっちも電圧E×電流Iじゃないんですか?換算方法とかあれば教えてください。AベストアンサーKWはその装置の消費する本当のエネルギーで有効電力と呼ばれます。KVAはその装置にかかる電圧の実効値と電流の実効値をかけたもので皮相電力と呼ばれています。この力率は電流の位相と電圧の位相が完璧に一致している抵抗のような負荷の場合は1になります。逆に,コイルやコンデンサ成分のあるような負荷(モータなど)は位相がずれるためにこれより小さく(普通0.8くらい)になります。このような2通りの表現があるかというと,皮相電力が規定してあると電流絶対値が決まりますので,必要なブレーカの容量,電線の太さなどが決まります。電力だけだと,決まりません。他の回答も見るQHfとは何ですか?(蛍光灯の種別)従来設置されている蛍光灯を、「Hf」に交換する作業が進められていますが、「Hf」とは何ですか?(蛍光灯の種別)簡単にわかりやすく教えて頂けたらありがたいのですが、よろしくお願いいたします。不要で、古い建物の蛍光灯の安定器には「PCBなどの有害物質」が使われている。安定器が老朽化すると破裂する場合もあり、その場合は「頭上からPCBが降り注ぐ」と言う恐ろしい事態になる。その為、学校や役所など各公共施設で安定器が要らない蛍光灯への交換作業が進められている。内装制限について(建具)新規登録・ログインgooIDで新規登録・ログインログイン新規登録(無料)人気Q&AランキングデイリーマンスリーL型アングルの耐荷重(鉄鋼品)耐荷重の安全率について水商売の縁起物について4リシン吹きつけとジョリパット...5家具材質に詳しい方、教えてく...6ホームセンターで一般的に売ら...7ワイヤシェルフを荷重オーバー...8商業施設の内装制限について9蝶番のメーカーの探し方10殺風景なバスルームの壁に絵を...11食器棚の蝶番12父の日に何を見あげたらお父さ...13発泡スチロールでファブリック...14テレビ台の耐荷重60Kgで8...15子供の絵を額縁に入れて飾りたい16西枕ってよくないの?17室内扉がひっかかります!!18四角い鏡のドレッサーがあるん...19洗面所の中にトイレ(ドアなし...20床暖房で水道代?L型アングルの耐荷重(鉄鋼品)耐荷重の安全率について家具材質に詳しい方、教えてく...4テレビ台の耐荷重60Kgで8...5本命、義理を合わせて、今年は...6ワイヤシェルフを荷重オーバー...7絵画の飾り方。8食器棚の蝶番9商業施設の内装制限について10三面鏡用蝶番を探しています。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。