清水建設が開発中の人工知能(AI)による「早期火災検知システム」が実装段階に入った〔写真1〕。〔写真1〕自社開発の物流施設で公開実験S.LOGi新座Westの柱スパンは11m、梁下の有効高さは5.5~6.5mで、実験に使用したのは壁に囲まれた4スパン×3スパンの大空間だ。併せて導入し、火災リスクを減らす。8月22日、同社の物流施設「S.LOGi新座West」で実験を公開した。公開実験では、重ねた段ボールの間にハンダごてを挟んで加熱した。段ボールやビニールが燃えた際に生じる化学物質を検知する独自のガスセンサーは計32台。天井に設置した他、人の顔の高さに三脚で固定した。電源は電池で無線通信を採用したため、設置箇所の自由度が高い。レーザーセンサー1台で煙の形を計測した〔写真2〕。赤丸で囲んだセンサーが異常を検知し、「火災警報」を発した。段ボールが燃えて発生した煙が風で赤い矢印の方向に流され、ガスを検知したセンサーのアイコンが「火災注意」を示す黄色い表示になった(写真:日経アーキテクチュア)[画像のクリックで拡大表示]この記事は有料会員限定です「日経アーキテクチュア」定期購読者もログインしてお読みいただけます。「建設テック未来戦略」ITで激変する建設業界、2030年を展望するIT導入ロードマップ、技術開発・製品ニーズ調査、有望技術リサーチ50、次世代技術の仕様と要件(RFP)。