早くローディングの鎖の火格子のボイラーにあるドラム管の底が膨らみを作り出して容易である高温地帯の管の版は割れ易いですこと会社が作り出すDZLのタイプ早くローディングの鎖の火格子のボイラーは基幹技術として「2翼煙道技術」を採用し、首尾よく問題を解決し。大きい技術的な問題は水火の管の速ローディングの鎖の火格子のボイラーの新しい世代のための基準になりました。木片の蒸気ボイラのタイプは横速取付けますボイラーをであり、水循環モードは自然な循環です。ボイラー熱交換システムはドラム、左右ヘッダーおよび水冷却された壁で構成され、炉水壁を取付けるように主要な暖房の表面は設計されています。ボイラーの主要な暖房セクションは20#の低く、中型圧力ボイラーのための継ぎ目が無い鋼管のなされ、ドラムはボイラーのための特別な鋼板から成っています。左右ヘッダーは継ぎ目が無い鋼鉄管から成っています。木片の蒸気ボイラの炉のアーチは処理し難いコンクリートから成っています。後部アーチは低く、長いです、従って燃焼の効果はよいです。2翼の煙道およびサイドウォールの煉瓦は耐火物によって焼結させる煉瓦から成っています。一般的な耐火れんがはボイラーの壁のために前後使用されます。木片の蒸気ボイラの火格子に適度な空気配分があります、燃焼室は大きく、石炭のタイプに強い適用の可能性があります。すべてのタイプの瀝青か無煙炭の混合された石炭に合わせて下さい。燃料は十分に燃えます。高温ガス送管が解決の部屋を書き入れ、両側から煙道に入るので、装置の排気および塵取り外しの効果は非常によいです。水循環は簡単です、圧力軸受け部品の構造は適度であり、水質の保障の状態の下で安全に作動させることができます。高標準的な、良質の補助機械、付属品および自動制御装置はボイラーの安全な、安定した操作を保障します。簡単な取付け非常に熱い装置は速ローディングの火格子です。非常に熱い装置は工場に製造されたそして取付けられていて、建築現場への交通機関の後に基礎に直接取付けることができます。構造は適度、密集して、鋼鉄消費はボイラーの性能、重量および構造のサイズが同じ容量の国産と明らかに比較されるように、低いです。省エネおよび環境保護。新しい気化の燃焼の技術は採用され、気化の回転式燃焼室は取付けられ、渦巻く二次空気の配分は燃料がもっと十分に燃えるように、作り付けです。同時に、有効な熱伝達の要素通された管は適度なガス送管の流動度がボイラーをより有効にさせるために装備されています。熱効率は85%高いまたは多くです。燃料はまた州によって促進される緑の回復可能な生物量の木製の餌の燃料を使用できます。二酸化炭素はゼロ放出に達します、すすの放出集中は50mg/m3よりより少しであり、排煙の表示器はすべて国民の一流の地方環境保護の標準に合います。低い費用ボイラー自体で使用される薪炭の餌は州によって支えられる新しく環境に優しい燃料で、再生可能資源です。それに高い発熱量、安価および広い源の特徴があります。その操業費用は電気ボイラーのそれの4分の1だけおよび燃料(ガス)のボイラーのそれの2分の1以下です。オートメーションの高度ユーザーに従ってコントローラーの自動燃焼の状態を置くことができるデジタル統合されたコントローラー。ボイラー操作は均等に便利です。熱交換の場所、循環ポンプ、除去単位、等。集じん器、脱硫装置、denitration装置、等。43次元(L*W*H)mm4500×2000×32005900×2200×34006200×2200×34506700×2400×34507700×2600×3600。