三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。貿易会社J社様より動力設備工事のご相談を頂きお伺いしてきました。内容は業務用冷蔵庫と輸出する溶接機の動作試験するため3相200V動力設備が必要とのことです。詳しくヒアリングさせていただいた結果、負荷容量が大きな溶接機でも対応できるように電気容量を少し大きめに設計しています。電灯側はさわる必要がなかったのですが、電灯・動力共に積算電力計を建物正面に取付けたいとのご希望で電灯側引き込み線と幹線を改修してメーター移設と三相200V動力設備の工事をさせて頂きました。200V動力コンセント増設工事他メーターBOXが建物に向かって左側の位置に取付けてあったものを今回は建物正面の壁面に移動します。電灯・動力の引き込みを2階倉庫内を迂回してから1階のメーター取付け位置まで電線を通します。この建物1階正面に電灯・動力の積算電力計を移設します。作業が前後しますが、こんな感じで電灯と動力の積算電力計が取り付きました。黄色印は積算電力計を移動する前に使用されていた電灯引き込み線です。室内の既存電灯分電盤は現状のまま利用して引き込み線と幹線を改修します。電灯側幹線経路を確保するのに天井を開口して天井点検口を設けます。簡単に溶接機の電源をつなげるように木板にブレーカーを取付けた動力分電盤です。取扱う機械の変更が生じた場合に備えて安易にブレーカーを増やせるように大きな主幹ブレーカーの下に二次送りセットを取付けた小規模工場ならではの方法を採用しました。三相200V電源が必要な1馬力業務用冷蔵庫のコンセントを増設して完了です。ご依頼いただき誠にありがとうございました。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。