福祉にも被災者にも使わず、雇用と社会保障を弱体化させるだけ。プール冷却停止」2014/07/1005:00台風が日本を襲うたびにこういう心配をしなければならないことを思いだしましょう。海水が漏えいした配管。写真中央のボルトの左横に黒い穴が開いている(東電提供)東京電力は7日、福島第1原発5号機の使用済み燃料プールで、冷却水の熱交換機などを海水で冷やす系統の配管から水が漏れ、プールの冷却を停止したと発表した。原因は不明で、復旧のめどは立っていない。東電によると、6日午前11時10分ごろ、原子炉建屋1階の同系統出口の調整弁から、指1本程度の太さで水が漏れているのが見つかり、プールの冷却を停止した。弁を巻く保温材を除去したところ、配管に直径約3ミリの穴が開いていた。漏えい量は約1.3トンで、セシウムなど放射性物質濃度は検出限界値未満だった。プールの水温は7日午後4時現在26.8度。東電は冷却停止に伴う温度上昇率を最大毎時約0.2度と試算しており、運転上の制限値の65度まで余裕はあるという。東電は8日にも原子炉冷却に使っている系統を使い、プールと交互に冷却する態勢に入る。福島県は7日、原子炉とプールの冷却を安全に実施することなどを東電に申し入れた。5号機には原子炉に548体、プールに994体の使用済み核燃料が貯蔵されている。いう名の法的暴力があると思うと、はらわたが煮えくり返ります。原発再稼働反対の意思が再稼働反対の米山隆一候補に集まらないことには再稼働は止められず、将来の原発事故も止められない。(2011/04/27)東京電力による放射性汚染水の垂れ流し放置と情報隠しに本当に怒っています。(2017/12/29)原子力に代わるエネルギーはすでに実用化されています。(2011/04/25)過去、日本の原発は高度成長を支えていない。(2012/10/12)大飯原発再稼働という、日本国の自力滅亡コース入りに反対。すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。(世界人権宣言全文はこちらの記事の中に。