三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。あるT宗教施設様には現在、空調設備がなく部屋の広さから算出すると一般のルームエアコンでは対応出来ないため業務用エアコン設置に伴い3相200V動力引き込み工事のご相談を頂き調査にお伺いさせて頂きました。動力工事の場合、初めに使用する機器の電気容量を決め将来増設の可能性なども考慮して設備を計画する必要があります。(重要なポイントです!!)例えば小規模な工場などでは、将来機械が増えてもブレーカーの増設工事だけで対応出来るように引き込み線、幹線、主幹ブレーカーなどを少し大きめに設計することもありますが今回は業務用エアコン専用電源ですので、その必要はありません。ZEAS(エコジアス)80シリーズをご選択下さいました。ご選択された業務用エアコンの電気容量に基づき3相200V動力引き込み工事を着工させて頂きました。この建物に低圧電力3相200Vを引き込みます。花壇の角に引き込みポールを建柱します。事前に草木をきれいに伐採して頂き場所を確保しました。ポールを建柱するためポール長さの1/6約1050mmの穴を掘ります。引き込みポールの建柱を済ませ埋まっている部分の半分ほど土を埋め戻してから転倒防止のためコンクリートで根巻きします。メーター取付け計器ボックスと分電盤をポールに抱かせて引き込み線と幹線の入線を済ませました。動力分電盤をポールに固定、左端が主幹漏電ブレーカー、真中と右端が業務用エアコンの電源に使用するブレーカーです。低圧電力の引き込み準備完了です。電力会社に申請済みなので2~3日で送電してくれます。引き込みポール向かい側にある関電柱の動力トランスからポールに動力を引き込んだところです。電力計器が取付けられ3相3線200V動力引き込み工事が完了です。これで3相200Vの低圧電力が送電されました。白い管路に業務用エアコンの電源線を入線して設置場所まで工事します。土壁を貫通して室内機と室外機の渡り線を入線してタテサンを使い室内機を取付けます。4馬力壁掛けエアコン室内機を取付けてからリモコンを取付けました。室外機に配管を接続して電源、接地工事を行ないます。最後に一番重要な作業工程である配管の真空引き作業です。すべての工事を終え試運転調整中です。室外機のドレンから水が排出するのを確認できれば全ての工事が完了です。ご依頼いただき誠にありがとうございました。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。