制御盤を操作して行う。自動化され、ロボットの活用が進み、省力化運転が可能で、安全面でも十分な対策が行われている。高圧電源には変わりはないので、基本的な注意事項や基本動作を遵守する必要があり、年式の古い設備ではより一層の注意や慎重な点検が必要である。機械部分では、精度維持のための点検や調整が必要で、電気部分では、接地(アース)や絶縁状態の確認、交換頻度の多い加熱コイルと連結リードの損傷・変形・水漏れ等の確認、冷却ジャケットの損傷・噴射孔詰まりの点検等が重要である。