ご相談の流れ会社案内お問い合わせ8月の発電量(山城産業発電所1,2)9月192013太陽光発電システム8月の発電データーがでました。最終週での長雨の影響がでたみたいですね。先月より発電量が下がっております。第一発電所が5231kw/h、第二発電所が6257kw/hでした。予想発電よりはだいぶ多い数値ですが、やはり第一発電所が1000kw/hも少なくなりました。原因を調査しておりますが、私の見解では第一発電所のほうのパワコンが電圧抑制がかかっていると思います。瞬間の発電量が安定せず、ある程度の数値までいくと1.5kw程さがります。電柱からパワコンまでの距離が第一発電所のほうが第二発電所より長い分、第一発電所のほうに抑制がかかっているみたいです。電力会社さんのほうに電圧測定器をつけてもらい診断中です。約1週間の電圧データーをとり対策を考慮してもらいます。電柱側の電圧値を下げてもらうのか、パワコン側の電圧値を上げるかの対策になると思います。熊本県の屋根リフォーム、雨漏り修理まお任せ下さい。Top電話でお問い合わせ。