知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。「大きさはどれくらい?」など悩まれる方は多いはずです。建物を計画するときに電気の負荷容量の概要を抑えておくと計画が楽になります。後から必要だとわかった場合は、設計変更などの大きな労力がかかります。【手順1】標準負荷から設備容量を求める負荷を想定して、「表1」に示す床面積と使用用途による標準負荷から設備容量を求めます。住宅を除く建物の一部分に加算する部分標準負荷を「表2」から求めます。【手順3】設備容量を求める下の式を使い設備容量を求めます。実装される負荷の値がそれ以上になる場合には、その数値を使用しましょう!【手順4】実際に計算してみようそれでは図1のアパートを想定して概算負荷を算出してみます。m2を選択して、設備標準負荷を求める式よりPAを求めます。VA表2より「QB」を求めます。住宅なので、QBは対象となる建物の部分が存在しない為0VAとなります。次にCの値を加算します。使用目的が住宅になるので、500〜1000VAであるので大きい方の値を採用して1000VAとします。加算するVA数の値は大きい値をおとる方が安全です。VA将来の増設を見込んで余裕をもたせるように注意しましょう。さいごに負荷容量によって、キュービクルが必要になるケースがあります。キュービクルは、高額で設置スペースが必要になりますので、計画時に大まかな規模を想定しておくことが重要です。本ブログでは、設備設計やってみようシリーズを立ち上げました。随時記事を増やしていきますので、お時間があれば合わせてご覧下さい。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。