第1種計画換気装置のロスガード90、給排気口を集約し、換気時に熱・湿度を交換してくれるので、ロスが小さくなります。ロスガード90を用いたシステムが良いことづくめかと問われると問題を抱えています。【問題点】1トイレ、浴室等のダーティーゾーンが計画換気に含まれていないため、レンジフードに限らず他の換気扇を用いるとダーティーゾーンからの逆流が在り得る。2ロスガード90からの給気は必ずしもフィルターでろ過されないものを含む。3ロスガード90の熱交換エレメントがカビるとカビが給気口SA(SupplyAir)から排出され、健康面で好ましくない。4ダクト内も長年のうちには埃等が蓄積されるが、専門業者でないと掃除できない。Air)に別途フィルターを設けています。フィルターを設けると給気ロスが生じるため、ロスガード90の設定を変更していますが、どうしてもロスガード90の騒音が大きくなります。Air)のフィルターを外しても、ロスガード90内でのカビ対策でどの程度まで抑制できるかを試行中です。※今回チェック時の熱交換エレメントの状態。防虫袋とフィルターを交換するたびに、熱交換エレメントの状態を確認していますが、カビ対策後はほぼ進行が止まっているように見えます。使用後のフィルターと使用前のフィルターを見る限り、明確な違いが見られます。対策前に比べてフィルター等の汚れ具合に改善が見られます。https://86ichan.blog.fc2.com/blog-entry-766.htmlカビ対策グッズも交換しました。テスト結果については後日。自動車の任意保険料も値上げ(;^_^A宜しければご声援をお願いします。内容の無断転載は禁止です。★リンク表示が崩れるので非表示にしています。訪問等は通常通り行います。FC2ブログのテンプレート。