:105万kW)は、ボイラ上部からの蒸気漏れを確認したため、8月6日(水)から発電を停止しておりました(8月6日お知らせ済)。その後、ボイラ内部点検を実施した結果、3次過熱器※1管に蒸気リーク箇所(1箇所)および隣接管の摩耗を確認したため、損傷管の取替及び類似箇所の点検・補修を行い、8月17日(日)午前0時に運転を再開いたしました。当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に努めてまいります。(PDF:81KB)おすすめコンテンツ3分でわかる!J-POWERJ-POWERってこんな会社。ついてでんき犬がわかりやすくご紹介します。J-POWERグループの紹介J-POWERグループ各社の事業内容や特長をご紹介いたします。TopCLOSEニュースリリース2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999。