1階リビング西側窓を散水調査前に撮影しました。1階リビング西側窓の漏水位置を、散水調査前に水分計で測りました。2.3%の数値からこの時点では、濡れていないことが分かります。調査1南面南西角より4m屋上笠木下より外壁へ散水。10:15~10:53漏水再現(約37分)調査1浸出位置を赤外線で撮影しました。青色の部分が、濡れてる箇所です。この反応は、散水開始から約25分で出ましたが、この時点では、窓上枠のビスより水は垂れていません。調査11階リビング左側窓の上枠のビスからの浸出を確認。調査11階リビング西側窓の上枠の浸出位置付近を水分計で測りました。42.5%と数値が上昇しており、濡れていることが確認されました。調査2南面南西角より4m、屋上笠木から屋上へ散水。※この時、外壁に水が垂れないように養生を行っています。既存外壁目地シーリング撤去後。赤丸で囲った箇所が雨水浸出位置です。