知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。埋設深さが定められていることはご存知でしょうか?1・給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路監理者の指示(通常の場合1.2m以下としないこと)に従うものとし、敷地部分にあっては0.3m以上を標準とすること。給水配管が埋設されていることを明示する必要があります。1・道路部分に敷設する口径75ッm以上の給水管には、明示テープ・明示シート等により管を明示すること。2・敷地内に敷設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は明示杭等により位置を明示する。下の写真は、「明示テープ」と「明示表示」です。明示杭については、様々な種類があります。日常の場面や、現場で目にしたことがあるはずです。積載重量により埋設物が破損する等、不具合が発生する恐れがあります。敷地内の計画に要注意!配管の埋設深さについて、特に注意したいのは敷地内です。設計・監理の際に、深さの指示を間違ったら大事です。ポイント1|計画前に必ず役所調査!計画を始める前に、必ず役所調査に行くことをオススメします。諸官庁によって、深さを指定している場合があります。担当職員の方に注意点や過去の事故事例を教えて貰うこともできます。工事の監理業務に関する指針をまとめた書籍なのですが、監理業務だけでなく設計時にもかなり使えます。どの会社にも一冊は必ずあるはずです。目を通したことが無い方は、是非お目通し下さい。無い場合は、持っていて損は無いので購入した方が良いと思います。ポイント3|凍結深度の確認を忘れずに!忘れてはいけない大切なポイントが「凍結深度」です。簡単にいうと、「地面が凍結する深さ」のことですが、凍結する深さの中に給水配管があると凍ります。)確認する方法としては、1)管轄の諸官庁に確認。2)概略値によって求める。掲載されている計算式です。daysC:係数[3~5](標準的には4とする)下の表は、各都道府県のデータの抜粋です。こちらも同資料に掲載されています。↓URLはこちらhttp://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/gihyou/pdf/snow.pdf)この数値を利用すれば、目安となる凍結深度を確認することができます。(10年前のデータなので、私はあくまで参考として使っています。)竣工後にできる凍結対策はこちら!竣工後にできる凍結防止対策についてまとめた記事です。その2「衛生機器編」さいごに今回は、給水配管の埋設深さについて紹介させて頂きました。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。