V結線電源についてこんにちはゲストさん。>>解決済みの質問V結線電源について三相交流の結線については、YやΔが一般的であり、V結線は変圧器に使われる程度かと思いますが、学問としての知識というか、勉強としてV結線電源を調べています。(θは相電圧と相電流の位相差)で表されます。なると思うのですが、なぜΔ結線の(1/√3)になるのでしょうか。その場合の比較というのは電源電力により、相電圧と電流の積での比較になるのでしょうか。V結線の利用率、Δ結線との容量比というのがあるのですが、これらはそれぞれどのような意味を表しているのでしょうか。10:51:10通報するQNo.3332027mounanndemすぐに回答ほしいです質問者が選んだベストアンサーNO6のお礼欄の質問に対する回答(1)Δ結線からEを引き出すことができないとは、なぜでしょうか?EとはY結線の相電圧ですから、中性点の無いΔ結線からEを得ることが出来ないのは自明の理でしょう。なると思うのですが・・>と書かれていましたね。書物に<Δ結線の(1/√3)になる>と書かれているのであればそれは間違いです。本を書く人がそんな単純なミスは普通はするとは思えないので、ひょっとしたら質問者の読み違いかもしれませんよ。一度読み直してください。図書にはV結線についてこの回路で送ることのできるゆこう電力は、負荷の力率をcosφとすると、次の式で表され、Δ結線の1/√3となる。P=3Pp=3VIp'cosφ=√3VL・IL/√3・cosφ=VL・IL・cosφです。V(負荷相電圧)=E(電源相電圧)=VL(線間電圧)√3Ip'(負荷相電流)=Ip(電源相電流)=IL(線電流)ちなみに、電力の容量比を見るとΔ結線の1/√3になるようですが・・・。単純にΔ結線から1つのコイルを取り外すと、それにより当然V結線側の相電流は増えることになります。機器には当然定格があることから、相電流を減らさなければならないことになります。これがいわゆる容量比になるのでしょうが、この部分が上記の式で考慮されているのでしょうか。回答(9)ANo.9Denkigishi最初の質問文は、配電線の電圧と電流と力率から電力を求める計算式ということであったから、私は電源の結線方式は無関係という回答を何度も書きました。ところが、NO8のお礼欄の記述では「結線について、この回路で送ることのできるゆこう電力は、・・・」となっています。これは変圧器から取り出しうる最大電力ということで、配電線で測定したデータから計算するということではありませんね。「取り出しうる」という言葉が質問文に抜けていたために全く違う方向で議論をしてきたことになります。Δ結線とV結線の取り出しうる電力比ということを考えたとき、両者の何を同じとしたときに1/√3といっているのかという前提条件が示されていません。線間電圧は同じということは当然ですが、1相当たりの容量が同じなのか、合計容量が同じなのかを明確にしないと回答がかけません。質問者のお礼欄を読むと、基本的なことはよく理解しておられると判断できますので、これまでの多くの回答をもう一度お読みになればご自分ではっきりとお分かりになると思います。質問が不明確で申し訳ございませんでした。ご指摘をふまえまして勉強させていただきました。考えた結果としましては、回路で送ることができる電力ということでΔ結線とV結線において、線間電圧と相電流が等しい(・・・これは1相当たりの容量は等しいということになるのでしょうか?)という前提になるものと考えています。このため、Δ結線と比べると線電流は1/√3倍になる。・・・この相電流はΔ結線に比べて√3倍になることからP=√3・相電圧・√3相電流・cosφ=3相電圧・相電流cosφとなり、全体の出力は代わらないが、いわゆる利用率が1.5倍になり過負荷運転になるということを意味していると考えています。このように考えておりますがいかがでしょうか?なお、前回掲載しました参考図書については、あの記述以上の前提条件はありませんでした。(0)通報するANo.7bomb77横から失礼します。なんとなく疑問点を理解しました。その様に記載されたと思います。No.2で書きましたが容量Pの単相変圧器を3台使用して三相負荷に供給できる電力は3Pですが、2台使用のV結線では三相負荷に供給できる電力は√3・Pです。V結線/△結線=√3・P/3P=1/√3結果、V結線とした変圧器はY結線又は△結線の変圧器の1/√3の電力しか負荷に供給できなくなります。(0)通報するANo.6DenkigishiNO4です。NO4のお礼欄に書かれたことについてコメントします。(1)Y結線ではEを使い、Δ結線ではVを使う理由おそらく著者の意図は、Δ結線からEを引き出すことが出来ないから、あえてVと書いたのでしょうが、負荷だってY結線とは限らないので無意味ですね。要は別にどちらでもいいのです。気にすることではありません。(2)本の(5)(6)式は間違っていて、あなたの理解が正しいと思います。(3)1/√3というのは、設備容量から引き出せる出力の比率であって、それ以上は使えませんよ、というだけです。使える範囲内においては、YもΔもVも皆同じです。NO4の回答に、質問者に混乱があると書きましたが、混乱していたのは本の著者で、質問者はそれに気づいてこのサイトで確かめたということのようです。10:43:46お礼お礼が遅くなりました。ありがとうございます。(1)についてΔ結線からEを引き出すことができないとは、なぜでしょうか?(3)について使える範囲内においては、YもΔもVも皆同じです。」とありますが、これは使える範囲において、V結線電力=√3線間電圧×線電流×cosΦとなり、Y結線やΔ結線と同じ電力の計算となるということでしょうか。いずれの場合も1/√3になります。(0)通報するANo.4Denkigishi横から見ておりましたが、少し整理が必要かと思います。(1)ここまでの議論および以後においても、3相負荷は平衡しているという前提とします。不平衡だと話が複雑すぎますので。いう換算式で、どちらからどちらにも容易に換算できるので、どちらを使っても本質は変わりません。(3)現実に測定するときは、途中の3本の電線の間に計器を割り込ませることになります。すると計器に入力できるのは、線間電圧と線電流です。計算式は、相電圧でも表現できますが、線間電圧の式のほうが現場的には好都合なのです。(4)Δ結線、Y結線、V結線の相違といっても、前項のとおり、途中の電線だけをみれば同じ3相交流ですから測定方法はすべて同じです。(5)測定方法と、V結線で使える容量の限界の説明を、質問者は混乱しているように思えます。それぞれ都合のよい方法で計算して、必要なら後で換算すればいいのです。整理が悪く申し訳ございません。(1)については、平衡負荷を前提としています。(3)(4)(5)については、測定と念頭においているものではなく、あくまで理論上の話をかんがえています。P=3Pp=3VIp'cosΦ=√3V'(I'/√3)cosΦ・・・(5)=V'I'cosΦ・・・(6)となっています。Δ結線では、(4)で3VIpcosΦとなっており、電源相電圧と負荷相電圧を別につかっています。何か意図、意味があるのでしょうか。V結線については、Δ結線の電力の1/√3になるという記述があるのですが、(5)(6)を見てもどうしてそういえるのかがわかりません。(0)通報するANo.3bomb77No.2です。>この相電圧、電流は負荷側のものでしょうか。比較はできないのですか?誠に申し訳ありませんが疑問に思っている箇所が今一つかみ切れません。どこの部分か具体的に言って頂ければ返答できるかと思います。(0)通報するANo.2bomb77こんにちは。三相交流の電力は各相の電圧と電流と力率から各相の電力を求め、それらの和から求められますが現実に相電圧や相電流を測定することは困難です。よって線間電圧と線電流から三相電力を求める2電力計法が一般的です。86.6%となります。57.7%となります。15:20:31お礼この相電圧、電流は負荷側のものでしょうか。(0)通報するANo.1ruto>通常、三相交流の電力というのは線間電圧と電流の積により表されるのでしょうか?(相電圧と電流の積では表示しない?)負荷の電力を実際測定する場合、、線間電圧と線電流を測定し計量します。三相Δ負荷の場合相電流は測定困難です。線間電圧と相電流IΔからは計算上は求めることがあります3VIΔcosθとなります。単相トランス3台をΔ結線した場合の電力はP=√3・VIcosθとなります。利用率3相のY、Δは利用率1V結線は出力/容量=√3VI/2VI=√3/2だったと思います。Δ結線とV結線を線間電圧×線電流で比べた場合は両方とも同じP=√3・VIcosθになると思うのですが・・・なぜ、電流だけ相電流に変換するのでしょうか。単相では力率85パーセントという負荷を3個使って三相負荷を作り三相電源に接続した。電力についてよく理解できていません。電気主任技術者の資格の勉強をしていてV結線で疑問に思ったことがります。つなぐとき線電流の実効値と負...交流の電力と力率について質問があります。交流の電力と力率について質問があります。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。