●ドアカバーが水平着脱でき、取付施工性が向上し、天井面への密着設置が可能になり設置場所の自由度が高まりました。●幹線引込開口と分岐配線作業スペースの拡大により、配線施工がしやすくなりました。●負荷端子配列を、赤(L1)・白(N)・黒(L2)とし、相の誤配列を抑制。電源側端子はオールプラグイン構造です。※画像は代表画像です。※1次送り回路以外は100V-200Vの切り替えが可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。※埋込形は対応できません。※リミッタースペース付はリミッター電線を同梱しています。※引込電線はCV38(最大150A)にて施工お願いします。※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付ないでください。※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。ブレーカ30A、電源・CT接続ユニット用ブレーカ20Aを搭載しています。※エコキュート計測用と蓄熱暖房器計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(100A)貫通形2コを同梱しています。※主幹CTは家全体を計測可能な幹線へ、特定CTは主幹ブレーカの1次側へ配置されているブレーカから負荷への配線へ取り付けてください。pt{{sections}}{{#list{{content}}footer.footnotes}}ただいま、一時的に読み込みに時間がかかっています。時間をおいて再度お試しください。OK{{annotation}}{{items}}{{items}}{{points}}{{description}}×すべての配送方法と送料を見るすべての配送方法と送料を見る※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。対象エリア外へのご注文は、毎日15:00までのご注文で翌日の配達となります(あす楽)。入会特典ポイント利用後のお買い上げ金額(小計){{actualPrice}}円カードへのお申し込みはこちら※21:00〜翌9:00のお申し込みについては翌9:00以降に入会審査を行います。※この特典進呈には上記遷移先のページからのお申し込みが必要です。づくり支援金」の助成を受けて作成しています。