スケルトン状態からの消防工事で確認すること新規工事をする場合は各種消防設備の撤去から始めることがよくあります。原状復帰などの解体工事でスケルトン状態に戻す前に誤作動を起こさないように消防設備を外しておく必要があります。解体作業後に再度現場に伺うことになります。解体後は今まで使用していた配線がなくなりスッキリしています。再度使用するために元あった線を探さなくては再度設置することができません。解体後には再度設置をするために1発目を確認します。施設の大小により設備が異なりますがすべて探していきます。壁から出ていたり天井から出ていたり様々ですが電圧や導通を当たり探していきます。なんだかんだ言ってこの作業が大変重要であるとワタクシは考えております。やっておけば後々の作業が大変楽になります。ワタクシが思うにこの仕事の心配事のもとは『ちゃんと作動するかどうか』であると考えております。1発目を見つけてその段階で信号を出して確認しておけば後々困ることはないし、残りの工程もスムーズに行くこと間違いないです。確認作業は地道に1つずつやっていくことになります。へ発報させることで確認することができます。どの配線なのか判別ができます。調べ方は色々ありますがざっくりと書くとこんな感じになります。機種やメーカーにより電圧値が異なっていたりプラス・マイナスが逆であったりするので一概に言えませんが参考になればいいなと思います。気をつけること一番気をつけなければいけないことは、工事をする区画と隣接する区画の設備を共有している場合です。共用部から送られてきた配線が今回工事する区画内を経由して隣接する区画へ送られている場合です。隣接区画を無視して担当エリアの作業を完成し浮かれていても実は隣接区画の設備が全く動いていないということがおこりえます。そのようなことが起こらないように予め物件の概要を図面などで完全に把握しておき設備についてしっかりとリサーチしておくことが大変重要になります。2020.01.16消防設備点検で一番注意しなければならないことは点検後の復旧作業です。2019.10.16お客様からの質問でよくあることの1つに『バルサン、アースレッドを使いたいのですが火災感知器が心配です』というものがあります。建築物には防火区画と言って火災が起こっても簡単に燃え移らないように様々な方法が取られています。防火区画は防火のための区画です。WordPress.。