太陽光プランニング「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしましたユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。紹介文10/29より-----------------------------------------------------------------------メールメンバーの方は締め切っていますので基本的には都度更新はありません。-----------------------------------------------------------------------掲示板は開放しますのでご希望の方はメンバーを募って自発的に活動をしてください。情報は少ないと思います。有益な情報交換の場所になればと思います。太陽光プランニングタグ:kuripocoさん皆さんはどのような監視装置を使っておられますか?どういう感想をお持ちでしょうか?当方は、みえるーぷを検討しています。ブログを見ると、不具合が多いようなことが書かれています。表示がしっかりされない。サーバー異常が多いなど。運営会社もどうかという印象を持ちます。[1092-3631]UCEファンさんNPOで太陽光の設置をしていて、3年ほど前にネットで発電量測定したいと思って調べたら信じ難くお金がかかることが分かりました(当時で数十万円)。仕方ないので自分で作りました。宣伝になってしまうので関心がある方だけご覧下さい。http://solar.galileo.co.jp/product/自分が使うために作ったので、機能は必要最小限です。1万2000円(条件で変わります)ですが、インターネットが来ていない場合は別途その費用が必要です。何かあればアラートが飛びますが、その条件も今は自由に設定できます。基盤起こしたので売らないと元が取れないのですが、売る暇がないまま1年位経ってしまいました。外部への設置をはじめたところです。売り始めたところですが新規種も開発中です。WEBBOXに3Gルーターをつないでます。月額972円のみです。[1092-3642]Pvたいようさん部品手配、半田付け、配線、ソフト作成、PC操作が出来れば自作する事が出来ます。パワコン稼働状態の監視やPCでの電力量管理も可能です。遠隔地の場合はモバイルルータの設置も必要です。製品購入ではないのでスキルと自己責任は必須です。検索すれば出てきます。[1092-3644]リーマン発電所所長さんオムロンのkp55mで、複数台監視されてる人いらっしゃいませんか?rs486で通信可能みたいなのですが、プロトコルがわかりません。[1092-3647]融資待ちさん>皆さんはどのような監視装置を使っておられますか?エコめがねを使ってます。以下エコめがねのサービスについてコメントします。>どういう感想をお持ちでしょうか?計測精度がかなり悪いです。1ヶ月間の平均で1割、曇天のような発電量が少ない条件では6割以上過剰な発電量をレポートしてきます。三相パワコンではここまで計測精度が悪化しないようですが、私の使ってる単相パワコンでは上述のような精度です。アラートメールの機能がありますが、あまりあてにはなりません。パワコン9台の構成でパワコン3台を1つの監視装置で見ていますが、パワコンが1台故障して発電量が2/3になった状態ではアラートメールは来ませんでした。自分で測定系列毎の発電量実績に乖離が生じていないか、定期的に確認することをお勧めします。(クラウドサービスなんだからそれくらいさっさと対応して欲しいところ)>当方は、みえるーぷを検討しています。ブログを見ると、不具合が多いようなことが書かれています。表示がしっかりされない。サーバー異常が多いなど。サーバー停止でデータが見えないとかのトラブルに遭遇したことはありません。発電量は1時間単位のものが1時間遅れで見られるような仕様なので、リアルタイム性はありません。>運営会社もどうかという印象を持ちます。実際どうでしょうか?エコめがねはNTT系列なので10年、20年後の事業の継続性を重視して選んでいます。言え、しょせんクラウド系のサービスはサービスを止められたらアウトなので、パワコンのデータをクラウドに依存することなく収集できるソーラービューコンパクトのような製品を使うのがよいのではないかと最近では考えています。[1092-3649]UCEファンさん>オムロンのkp55mで、複数台監視されてる人いらっしゃいませんか?>rs486で通信可能みたいなのですが、プロトコルがわかりません。最大9台まで監視していますが、CTセンサーで直接計測しています。各社RS486を使っているようですが独自プロトコルで互換性が無いので、個別に開発するのは大変なので。サーバーサイドで補正をかけられるので、時々売電メーターの実測値で補正してやればそれなりに精度が出ます。田淵のパワコンを2台使用の小さい発電所を運用してます。田淵PCSのRS485のプロトコルは気にせず、フリーソフトで読み出せますヨ。USB-RS485変換ケーブルのみ4.5K円位で出回っているもので使用出来てます。ノートパソコンで巡回中にも読めるでしょうし、私は80mほどケーブを引いてきてます。ある程度のトラブルにはストリング監視で判明出来るとおもいます。電力量はズレを感じます、補正が必要。日が浅いので補正率はつかめておりません。田淵PCSのRS485のプロトコルを探していたところです。命令を送信しないと返答として帰ってこないと思ってました。※可能なら変換ケーブルは入手しようと思っています。ストリングの電圧・電流を読み取れます。常時1秒間一回以上のデーターが流れてますので要求信号等は必要ありませんたぶんUSB-RS485の変換ケーブルを使うことになると思いますが、どの様なケーブルでも使えると思います、私は仕事用の数万するものから4千円位の物も使ってみましたがいずれでも同じでした。連続のASCIIですから読み出し表示を工夫しなければなりません。私はExcelとVisualBasicをくみあわせたものを使用しダイレクトにExcelで表示してます。日時とストリングの電圧・電流のみで異常検出を目的に監視しております。電力量はPCS合算の監視値と電力会社の積算電力にずれが有るため気にしておりません。「シリアルモニターソフト」で検索すると数多くのフリーソフトが出てきます。データーをSAVEしてExcelに貼り付ければとりあえずは読めます。PCSの台数とか使用方法(遠隔監視等)によってソフト・システムは変わります。ありがとうございます!>PCSとモニターのやり取りを読み取ることで当方、パワコンX5のみしかなく、モニターを取り付けておりません。(それを作ろうとしてるんですが・・・笑)ken7376さんは、市販の何かしらのモニタを使用されてますか?モニタを使用してない状態で、データが出力されているなら抜けそうですね。当方も仕事でVB・VBAにて232C・GPIB等はモニタを作成した経験がありますが、命令からの返信を利用しての作成だった為、諦めていました。お時間ありましたら返信いただけると幸いです。さんでは、表示内臓型ですねRS485のプロトコルのみを気にされてただけですね私は、ZRM-35を近くに付けてますのでそこから取り出してますPCSどうしを繋いでいる信号ケーブルはすべてパラですからどこからでも取り出せます。施工マニュアルには、最後の空きソケットから取り出して終端抵抗を付けるように指示されていると思います。DIPSWで設定した順番に連続で吐き出されてます。232C用のソフトが其のまま使えるはずですが。[1092-3750]ken7376さん私が勘違いをしたような・・・PCSどうしのモニターケーブルなしの単独で×5ですね、そうなると累計は外部で演算をしなければなりませんねその先は私では資料が無くてお手上げです。[1092-3751]ishi_tomさん返信ありがとうございます。数珠繋ぎでつないでいるだけの状態です。困難なら、みえループでも取り付けようかと思って配線だけは、接続した状態です。信号が出てこない仕様なら無理かと思っています。垂れ流しであればラッキー!ですね。Wireshakか何かで確認してみます。ありがとうございます。累積はあまり必要としておらず、測定メインです。パワコン個別の電圧・電力・ストリング電圧・電力のリアル値確認用です。私に時間を割いて頂き、ありがとうございます。教えて頂けると幸いです。[1092-3752]ken7376さん私と目的は同じの様で、それならば問題なく読める気がします。モニターからの要求信号も見えてますから。ワイヤーシャークをインストールしました。USB→485変換コネクタを接続しCOM3でポートが出来ています。ワイヤーシャークで確認できません。COM3に通信速度、パリティ等の設定があります。232Cと同等と考えると、パワコンの通信速度と合せる必要があると思いますが485については素人の為、良くわかりません。何か情報頂けると幸いです。[1092-3773]ken7376さんishi_tomさん私の方が暫く戻れませんでしたがうまく動きましたか?アウトドア好き好きさんの情報は田淵が発表した仕様書の新しい力率抑制タイプの情報だと思います。動かしてみればすぐわかることですが、9600bpsです。ASCIIですから8ビットでも7ビットでも変わりありません。ワイヤーシャークというソフトは使ったことが無いのですがTCP・IP系のソフトじゃないですか?232Cで使っていたソフトそのままで読めますよ。連続データーなので分割取り込みをしなければならないので、VBAを使いエクセル取り込みしました。私は、1日2回から3回のぞいてます、積算電力の誤差は9.8%ほど電力さんが、少なく出ます。[1092-3798]ishi_tomさんken7376さんありがとうございます。確かにワイヤーシャークはTCP・IP系のソフトでした(苦笑)実際に見れませんでした。普通にテレネットでみる事ができました!データ確認できましたので、VB.NETで読み込みソフト作成し始めています。第一歩前へ進むことが出来ました。ありがとうございます!ただ、短時間な為か、まだパワコンからの発電中データしか確認できていません。抑制等のエラーデータも吐き捨てで出てきてる様子ですか?それとも命令での出力で取り出すものでしょうか?ご存知であれば教えて頂けると幸いです。[1092-3800]ken7376さんishi_tomさん読み込みできたようで良かったですね。仲間が増えて嬉しく思います。�@USB−232C変換ケーブル�A232C−485変換コネクタ�Bツイストケーブル−パワコン485用コネクタの方法で接続しています。昨日、VBにて叩き台的なプログラムを作成しており、テキストで保存してみようと思っています。電圧抑制の設定値を現状よりも下げて、故意に抑制状態を作れば良いのではないでしょうか?勝手に設定値を上げるのは他の需要家に迷惑をかけるのでダメですが、設定値を下げる分には発電所が無い状態に近づくだけですので問題ないと思います。そのままだと売電機会を損失しますので、確認が終わったら元の設定値に戻しておく必要はありますが。勉強させて頂いております。記録に残らない様です。見ているときには出ないものですね。余剰発電の時には、しょっちゅう抑制が掛かり、電力さんにTRのタップを変更して貰いました。設計打ち合わせの段階で2字側電圧は低めに設定してもらいました。>お世話になっています。モニターを持っていないせいもあるかもしれませんがデータの内容がさっぱりです。最終の文字列も微妙であり悩んでおります。ご教授頂けると幸いです。直接メールでもOKです。太陽光発電のシャープのパワーコンディショナーが2台とも漏電。