68・7キロ,6万6000V(66kV)仕様が7・5キロの計76・2キロで計画。電力線などを渡す鉄塔は265基を予定し、地形などによって異なるが、鉄塔間の距離は約350m、高さは40―60mを基本とする。併せて、変電所を1カ所、開閉所を2カ所整備する。送電網としての受け入れ可能量は約30万キロワット(300MW)。風力発電は風況による変動が大きく、場合によっては受け入れ上限との差が大きくなる。このため、実験では受け入れ容量を上回る風力発電設備と接続。上限を超える場合は送電側から発電量を制御し、送電網を最大限に有効活用するシステムの構築を図る。(このシステムが上の記事の720MWの巨大蓄電池)伊藤社長は「これまでは受け入れ容量と同規模の発電所しかできなかったが、この実験を通し、容量の倍の発電所の建設も可能になるのでは」と話す。送電線工事には特殊な技術が必要で、道外でも複数の送電線整備が控えていることなどを踏まえ「補助金の関係上、契約は18年度となるが、遅くても年内に施工業者を決めないと人や物の確保が難しい」(伊藤社長)とみている。今回の送電網整備は1次計画の位置付け。本道の風力発電のポテンシャルの高さから、風力発電容量約80万キロワット(合計800MW・200MWの増強か)とする2次計画も持っているが、北電の受け入れ可能量などがあり、現時点では具体的なルートや着手時期は未定だという。二次計画に関して後述のコネクト・アンド・マネージ使ってなんとか捻り出せへんのかね?中川ではなくもっと遠方迄延ばす必要も出てくるのかも。以下の図から判るように187kVで中川に届いても此処で100kVに降圧しなければならない。将来的には西名寄迄昇圧して変電ロス減らすべきである。風力開発事業との関係が判りにくかったがこの記事で判明。電発的な企業(送電事業者!)が誕生したのである!そしてこれへの接続はその容量の範囲内でオープンという事らしい。おける風力発電の導入拡大を目指し77.8キロメートルの送電網を整備すると発表した。2018年10月から順次建設工事に取りかかり、変電所なども新設、世界最大級の蓄電池システムも導入する。総事業費は約1000億円。運転開始は2023年3月を予定。)は、風況がよく風力発電の適地であるものの、電気を運ぶための送電網が弱いため、風資源を有効活用できていないという現状がある。資源エネルギー庁の事業は、こうした課題を有する道北地域において、送電網の整備と技術的課題の実証を行い、今後の風力発電の大量導入に向けた系統制約の解消と安定的な電力供給を目指すものだ。対して送電事業の許可を行った。送電事業とは一般送配電事業者に振替供給を行う事業であり、2016年4月以降の新電気事業法において新たに設けられた事業類型だ。それまでは電源開発(東京都中央区)の1社のみだった。建設を計画している送電設備に関して、同社と振替供給に関する基本合意書を締結したことを受け、この送電線への接続検討申込みと契約申込みを開始している。■系統罔図と容量一覧<宗谷(西名寄系統)送電罔図>因みに中川迄送電線造るとか云ってたけど中川から先も2018年10月現在空き無い赤線表示になってるぞ・・・。ユーラスの計画はもう許可済みだからユーラスの300MWが加わった後にそうなったという事の様であるが,まあ厳しい事は間違いない。いずれにせよこれ以上の巨大開発は無理って事の様である。→どうやらそうではないらしい。普段は多くてもOKで実際に最大潮流で流れてる時にあぶれる分だけ貯めておけば良いということの様だ。そもそも最大発電量600MWに対して接続最大量300MWだから蓄電池の稼働率はもっと高そうだ。中川から西名寄迄二重化されてはいるようだ。ユーラスが此処迄繋ぐ事で稚内~名寄が二重化される事になるとは云えるんだな。61道北幹線18776638324063名寄幹線187338169002北幌延線1001366800ネーミングが変な気がする。風力が最有力の電源になる前は中央で作った電気を末端に供給する端点だったので僅か100kVの低電圧で送電していたようだ。次世代の送電罔に対応してゐないのは明白である。中川~名寄間には宗谷1・2号線を介して38MWの空きはある様だ。名寄幹線を増強すれば道北幹線の24MWを介して余裕のある道央ループ迄送れそうな気がするけど道北幹線は24MWの余裕があって道央ループに西当別で直結してるのに連系接続不可なんだよなぁ。なんでだろ?<留萌(西滝川系統)送電罔図>同じく風況の良い旧羽幌線沿線ももういっぱいである。上の西名寄系統の図から読み取れるが羽幌と遠別の間が系統で繋がってもゐない。羽幌炭砿には留萌ではなく名寄から電気を送っていたようで送電線名にその痕跡を止める。石炭そのものは羽幌線経由で留萌港から搬出したと思われるが。沼田線までは意外に空きがあってそれ以降が空き無しって感じのようである。宗谷から連系の余裕のある道央圏275kVループ系統(上図の□西当別変電所のある黒い系統)迄送電線引っ張って来たいね。道北昇圧なら留萌から浜益辺りを風力開発しつつ長大な送電線を西当別辺り迄延ばさなあかんと思ってたけど沼田辺りの分岐で良さそうである。