膜の背面からLEDライトを照らしています。天井と壁面を同じ意匠で統一しました。腰パネル部分を製作しました。コーナー部は非常に繊細な加工です。熱変形に苦労しました。大型アルミルーバーの取付部強度試験を行いました。アルミ大型ルーバー用ブラケットの強度試験を行いました。試験は、富山県工業試験センターにて、引き抜き強度と、剪断試験です。壁付けと天井付けを想定しています。20kN引っ張り始めます。アルミの破断前に、スチールの変形が起きました。変形が先に起きたので、取付システムは十分な強度を有すると考えられます。同様に、天井用システム(嵌合ピースは使いません)は、16.6kNでした。同様に十分な引抜き力に耐えられると考えます。耐圧3.9kN取付HOLDの強度に対しては、十分な強度を確認できました。近日発売をお待ちください。TWI(ツイスト)ルーバーの捻り試験を実施しました。直線だけのルーバーから、新しいスタイル、光の変化を求めているデザイナーに提案します。単色、木目調、ツートンカラーなど多様な表現を演出できます。試作から得られたテーマを検証して、発売を開始する予定です。