エアコン全館冷房の第一歩はフィルターの設置。人気カテゴリ家の中の掃除や洗剤に関わる記事を紹介しています。▷【掃除と洗剤】の記事一覧へ間取り設計時に気づかない失敗例を紹介しています。▷【間取り設計失敗例】の記事一覧へオプションや住設などの使い勝手や注意点を紹介しています。▷【オプション・住設】の記事一覧へ間違えやすい床暖房の設定などに関してまとめてあります。▷【床暖房】の記事一覧へエアコン1台で家中を空調管理するポイントを紹介しています。▷【全館冷房】の記事一覧へ細かい間取りの仕様を詳細に記録しています。▷【間取り紹介】の記事一覧へ家の出来栄えを多数の写真と共に紹介しています。新居に入居して真っ先にやりたい10の事。お問い合わせ記事一覧ジャバでお風呂の配管掃除をする方法はこちらからどうぞ。HOMEi-cube全館冷房エアコン全館冷房の第一歩はフィルターの設置。その劇的変化を紹介!エアコン全館冷房の第一歩はフィルターの設置。全館冷房ツイートシェアはてブ送るPocketエアコン1台で全館冷房している我が家。全館冷房するには色々な準備も必要ですがエアコンの挙動をチェックするポイントは凄く単純なんです。エアコンから出ている風が除湿されているかどうか?たったこれだけ。これが意外と大変なんです。我が家ではしっかりと除湿された冷気をエアコンから出す為にエアコンにフィルターを取り付けています。エアコンが寒いという方は対策でエアコンフィルターを追加すると解決するかも!今回はこのフィルターを追加することによりエアコンから出てくる風にどのような変化があったのか?そこから全館冷房をするに当たっての本当に基礎中の基礎のチェックポイントを紹介したいなと思います。全館冷房でチェックする項目フィルター設置のメリットフィルター設置の効果エアコンにフィルターを追加するメリットフィルター追加の様子まとめ全館冷房でチェックする項目エアコン1台で全館冷房する。全館冷房に関わらずエアコンを稼働する際に気をつけなければならないことはただ一つ。エアコンから出てくる冷気がしっかりと除湿されて乾燥しているか?という事です。除湿さえされてればとりあえずそれで良いんです。除湿されていると冷房運転の際には一般的に20°Cを下回るような冷たい空気が出ているはずです。再熱除湿のドライ運転の場合のみ20°C以上の冷気が出ていても除湿されているはずです。一条工務店さんのRayエアコンは2018年3月中旬以降の上棟分から再熱除湿機能が無くなっているようなのでお気をつけください。再熱除湿が無くなったRayエアコンで全館冷房する為に一条工務店施主が取るべき対策まとめエアコンの状態をどうやって把握する?このエアコンから出ている風が除湿されているか?をチェックする一番簡単な方法。それはエアコンから出ている風をひと目で確認できる温湿度計を設置することです。AD-5687エー・アンド・デイ(A&D)Amazonで探す楽天で探すYahooショッピングで探すこれをエアコンの吹き出し口にぶら下げることによりどれだけ乾燥しているか?をチェックできます。※エアコンの吹出口にだけ設置されていれば十分です。エアコンの風がどうなってれば良いのか?みはりん坊の見方は簡単です。上段にある「絶対湿度」の値が13.0g/m3より下回っていれば大体OKです。それだけ!?そうなんです。エアコンから出ている冷気が13.0g/m3を下回りその状態を維持できればそれだけでほぼ全館冷房完成です。それだけ、それが難しいんですけどね(笑)このみはりん坊をお持ちの方はエアコンに取り付けてみると分かると思います。この除湿された状態をその状態を維持するのって結構大変なんです。室温が下がりすぎる除湿するためにはエアコンを適切に動かさなければいけません。出てくる冷気が冷たすぎて室温が下がってしまいエアコンが動かずあっという間に13.0g/m3を上回る冷気が出てくることでしょう。エアコンを周りが暖まる吹き抜けなどに設置を勧める理由はこの為ですね。出てくる冷気が冷たすぎるそもそもエアコンから出てくる冷気が20°C以下って結構冷たいです。エアコンの風に慣れている人だって常にそんな風を浴びたら寒くて心地よくはありません。最近は内蔵カメラなどで風が人に直接当たらないようなエアコンが増えていますよね。そもそもエアコンを設置する場所というのは間取り設計でもかなり重要なポイントになるはずです。エアコン全館冷房対策の検証から見る、これから間取り設計する人に考えて欲しいこと。フィルター設置のメリットどうしてエアコンにフィルターを取り付けると良いの?という疑問を持たれる方も多いでしょう。こちらの記事にて紹介もしておりますのでご覧頂ければ嬉しいのですが。冷房運転で部屋がキンキンに冷える人へ私も完全に理解出来ている訳ではないのですがとりあえずそういう物だと思ってください。ポイントは風量が弱運転であるという事です。ここだけは絶対に忘れないでください。記事中で絶対湿度が13.0g/m3を切るようにすれば良いという意味は24°C・60%→13.1g/m326°C・55%→13.4g/m3となっているのでこれよりも絶対湿度が低い冷気が出ていれば室内の除湿が出来るという意味でお話をさせて頂きます。我が家では一条工務店さんで多くの方が取り付けている長府製の大型のRayエアコンで平屋の全館冷房に成功しました。その際に成功の一因となったのがこのフィルター取り付けでした。我が家の検証から部屋を冷やしきらずに冷房運転が出来る冷房運転23°C風量:弱運転という設定の場合にエアコンから出てくる風をチェック。冷風の絶対湿度が先程から説明している13.0g/m3を下回らせる事が物凄く難しかったのです。エアコンから出てくる風は一定ではありませんので一時的に超える場合はあります。エアコンの動きが安定してくると自然とエアコンからの冷風の絶対湿度がこの位が多いなと言うところがあると思います。フィルターを取り付ける前エアコンにフィルターを取り付ける前は温度:15~20°C絶対湿度:8.0~14.5g/m3という風に設定された13.0g/m3をかなり上回ることが多かったのです。これでは室内が加湿されてしまって不快になってしまいエアコンの動きとしては失敗ですね。フィルターを設置後その後にエアコンにフィルターを設置することによりエアコンから出てくる風は劇的に変化しました。温度:15~20°C絶対湿度:8.0~12.5g/m3このように目標とする13.0g/m3を下回るしっかりと除湿された冷気が出てくるようになり我が家の全館冷房は一気に成功に進みました。13.0g/m3を超える事もよくあったんですよ。エアコンの動きは一定ではないのでこの時点でも13.0g/m3を上回ることはありました。エアコンを稼働している時間全体でみるとしっかりと除湿されておりとりあえずの全館冷房成功としました。室温がちょっと低下してしまうと湿度が上がってしまうギリギリの状態であったと思います。陽射しの無くなる夜間に若干湿度が上がり気味になることがあったんです。今回の作業でフィルターを追加設置した結果ですがこのようになっております。温度:15~20°C絶対湿度:8.0~12.5g/m3かっ、変わってないんじゃ!?と思うのは早いですよ。以前は13.0g/m3を上回る事があったのですがフィルターを追加した後はかなり解消されました。安定的に10.0~12.0g/m3程の除湿された冷気が出てくるようになりました。これは本当に大きな改善点です。エアコンにフィルターを追加するメリット今回のエアコンフィルターを追加した作業によるメリットは2つあります。冷風の絶対湿度が下る冷風が冷たくなくなるという事です。してそうなるの?という疑問に対しては先程から紹介している記事を読んで頂ければと思うのですが。エアコンというのはそういう物なんです。結果良ければ全て良し!と思ってください!今回の検証結果においてはエアコンから出てくる冷風の絶対湿度が「安定的に」下がる効果は実感ができました。絶対湿度:12.0g/m3前後というように安定的に除湿された風が出てくるかつ冷風の温度が上がり室温維持がしやすくなりました。エアコンで室内が冷えすぎる方への対策としてもオススメですね。今回使ったフィルターは前回と同じものを用意しました。ACFH-383M(スリーエム)Amazonで探す楽天で探すYahooショッピングで探す前回はこのようにエアコンのフィルターに貼り付けてその効果を実感しました。今回フィルターを追加するにあたりどこに貼り付けようかな?とエアコンを見回してみるものの。このフィルター部分に追加のフィルターを差し込む場所がないんですよね。それで考えたのがエアコンの上部にある給気口に直接フィルターを貼り付けることです。今回用意したフィルターは買った状態で2つに折られて箱に入っています。このままでは使いにくいのでハサミで切っていきます。半分じゃなくてRayエアコンの吸気口の奥行に合わせて23cm程度に切りました。下の小さい部分を半分に切ります。これを横に並べてホッチキスで連結すると23cm×70cm程度の2枚重ねの長方形フィルターが出来上がります。出来上がったものに両面テープを貼り付けます。これをRayエアコンの上部吸気口に貼り付けると完成です。完全に塞ぐことは出来ませんが空気の流入量を減らすには十分のようです。SKH-193M(スリーエム)Amazonで探す楽天で探すYahooショッピングで探すこの両面テープは綺麗に剥がせますし万能でこれさえあれば家中に使えますよ。無印良品のコルクボードと壁に付けられる棚をDIYして作ったリモコンニッチまとめ今回のエアコンフィルター追加によりエアコンから出てくる冷風の状態は確実に改善されました。一般的にはエアコンフィルターはエアコン内部へのホコリ対策などの為に取り付けられる物です。フィルター取り付けによりこんなメリットがあるなんて思いもしませんよね。全館冷房に関わらずエアコンを稼働する際のポイントはすごく単純なんです。除湿され冷えすぎない冷気をエアコンから出すか?この1点をしっかりと把握することがエアコンを適切に動かす第一歩かなと思うのです。それを視覚的に把握できるように初心者の方にこそみはりん坊などの温湿度計を使うことを提案させて頂きたいです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。一条工務店の平屋をエアコン1台で24時間全館冷房するのに必要な間取りと道具。USまぼこ岩手県生まれ、福島県中通り在住。2016年10月に一条工務店のi-cubeを建てました。家造りに関わった時に身に着けた知識を皆さんにお伝え出来れば良いなと思います家の価値観を育てるWebマガジンくらそうねにて「畳と暮らす拘り平屋の家づくり」を執筆しております。ブログ内のお問い合わせは各記事のコメントかこちらからどうぞ。