」の変遷を教えてください。現在運転中の同上変圧器は3種類あると思われます。古い順に並べると下記の様になります。2005年に適用する変圧器でCO2を削減して省エネを実現した変圧器です。電圧について教えてください。600V以下のものを低圧、600Vをこえ7000V以下のものを高圧、7000Vをこえるものを特別高圧と区分しています。スコット結線トランスを使用する目的は?3相電圧の2線から単相負荷をとると、不平衡負荷のために電源に悪影響を与えます。これを避けるためにスコット結線トランスを用います。2相の負荷が平衡すれば3相側も平衡します。非常用発電機と連結して使用されます。逆V結線トランスとは?3相から単相に交換するトランスでスコット結線トランスと違って、負荷を平衡する必要がないので容易に使用できます。3相側電流は平衡しないので注意が必要です。50HZトランスを60HZ地区で使用できますか?原則使用可能です。60HZトランスを50HZ地区では使用できません。混触防止板とは?高圧コイルと低圧コイルとの間に介在させた接地銅板で、高圧側での事故やサージにより絶縁が損なわれた場合、低圧側に波及する前に地絡させ、低圧側の機器を高圧側から守るものです。400V級トランスに中性点があるのは?使用電圧が300V以下のトランスでは、任意の1端子にB種接地工事が施設できますが、300Vを超えているので、中性点にB種接地工事を施設するためです。