見積り・お問い合わせモーターについてのよくある質問1999年からJIS、JECが見直しされていますが、主な改訂内容を教えてください。主な改訂内容は以下の通りです。ついて教えてください。一般に、低圧モーターは200V/50HZ、200V/60HZ、220V/60HZの3定格、または400V/50HZ、400V/60HZ、440V/60HZの3定格です。機種によっては、200/400V級共用6定格もあります。海外の400V級モーターに対応するために、380V、400V、415V/50HZ、400V、440V、460V/60HZの6定格もあります。高圧モーターは3000V/50HZ、3300V/60HZ、6000V/50HZ、6600V/60HZ等があります。モーターの口出し線について教えてください。原則として3.7KW以下は3本です。5.5KW以上は3定格では6本(スターデルタ始動可能)、6定格では12本(スターデルタ始動可能)です。モーターの回転方向について教えてください。指定のない場合は、正相に接続すると軸端から見て反時計回り(CCW)です。モーターの逆転運転は可能ですか?ファンに方向性がない機種は逆転可能ですが、ファンに方向性がある機種(モーター本体に回転方向に指示があります)は逆転不可です。周波数が変わるとモーターにどんな影響がありますか?モーターの回転数(速度)が変わりますので、影響が大です。参考までに、同期速度と周波数の関係を表にします。1200電圧が変動するとモーターにどんな影響がありますか?特性にいろいろな影響を与えますが、その変化が±10%以下ならば、定格出力で実用上は支障なく使用できます。かご形モーターの始動器について教えてください。かご形モーターは始動電流が大きいので、電圧降下により運転中の他の負荷に悪い影響を与えます。そこで始動電流をおさえるために始動器が用いられます。代表的な始動器はスターデルタ始動器、リアクトル始動器、コンドルファ始動器です。スターデルタ始動器は比較的小さなモータに用いられます。リアクトル始動器は、始動中にモータのトルクが自動的に増加する特徴があります。コンドルファ始動器は始動トルクを一定の値におさえる特徴があります。インバータの2次側に、なぜトランスを入れてはいけないのですか?インバータは周波数を制御するので、一般のトランスは対応できません。モータの電圧にあったインバータを選定してください。400V級のインバータで標準モータを駆動する場合の絶縁の影響について教えてください。インバータ素子のスイッチングによって発生するサージ電圧が、インバータの出力電圧に重畳され、モータの端子に約1250V位印加されますので、モータの絶縁を強化する必要があります。メーカーによっては対応が異なりますので、400V級インバータを使用する場合は注意が必要です。200V級インバータで標準モータを駆動する場合は、サージ電圧が低いので問題ありません。VSモーターとインバータの違いは?どちらもモーターの回転数を可変速できますが、電力損失が違います。VSモーターの場合は回転数が1/2になっても電力損失は同じですが、インバータの場合は回転数が1/2になると電力損失も1/2(定トルクの場合)になります。省エネルギー効果があります。