更新変圧器のチェック今月の業務も無事に終了して、午後からは先日絶縁低下で更新した変圧器の様子をチェックしました。電力会社のデマンドが130kwだけど、製造後15年の200kvaの電灯変圧器が絶縁抵抗200MΩ、絶縁油は真黒だった。動力の変圧器も設置されています。更新前の不良変圧器の外観です。更新後の変圧器(本日撮影)トップランナー100kvaです。単相100Vの冷蔵庫や冷凍ショーケース等が多く、今が最大負荷であるのに、温度記録は全く問題無しであった。前の変圧器は何だったのか?。