受電です月曜日に竣工試験は無事終了、その後電力会社からの引き込み工事も終わり、本日は受電です。建築工事も進み、今は生産設備等の搬入が始まっています建設工事も凄いスピードで進み、受電設備の工事もそれに間に合わせるため必死でしたデマコン取り付けの為、電力さんのメーターからパルスを提供して頂きます電気室内の電力さんのVCTの結線確認にも活線作業の装備ですDS、VCB、LBS等の状態確認と、最後の絶縁抵抗チェック後、PASの投入です自分の手になる設備はかなり経験していますし、他の業者さんの施工を含めたら新設受電はこれで45軒目、それでも超緊張します主遮断器の一次側まで充電し、電圧と相回転をチェックします電気室内は正相でOKでした選任の時代から高圧受電ケーブルから低圧の配線まで、全て電線の色と位相を統一して頂くように工事屋さんにお願いしています、この事業所の担当の工事屋さんは社長さんとは大学時代からの付き合い、担当の方とも会社員時代からと息があっています。統一してあっても、電気室内での変圧器の入れ替え等で確認不足で逆相にされてしまうことも他の受託先で時々あります(悲)。LBSを投入して、めでたく完工です私の仕事はここまで、これからは息子が管理者です。来週末はF1があります、私の受託先は月の前半に集中的に終了させておきました、残るのは息子の受託先が殆ど、私が鈴鹿に行ってる間に巡回して貰い留守番もしっかりお願いします。