今年の月次点検もあと4軒いよいよ今年の月次点検も大詰め。本日最初の受託先はデマコンを付けたら460kwが430kwとなった施設です。下げる余裕がありそうなので、管理値を410kwにしました。これで来年頑張って頂けるそうです。2軒目は動力変圧器が2台。マシニングセンターが主な負荷なので、Ioがかなり多いです。Ioは250mAでIorは39mAと50mA管理に対してあまり余裕が有りません。一台の動力変圧器は、Ioが210mAに対してIorは20mAと余裕があります。来春の年次点検で、負荷の移動をしてIorの調節した方が良いかも。本日は午後も1軒月次点検です、ここは開業医さんで、患者さんの居ない時刻が指定されています。午後なのにまだ気温は1°C程度、とても寒いです。数枚出して頂きました。受託先がお医者さんだと、心強いです。明日は大きな病院の発電機運転試験です、それで今年の月次点検は終了。29日と30日に年次点検が5軒あります。