雨の降る前に天気予報では、本日は午後から雨とか。年次点検中は降らないはずだが、早めに開始。大雨時にトタン屋根から雨が流れ落ちて、GR箱が錆びで汚れて来ました。湿気が内部の制御装置に影響するといけないので、PP板で庇を付けました。GR連動でPAS動作させる前に、投入側の操作紐を引いてみて、紐の劣化状況を確認します。紐の劣化に気付かずに開放すると、後で慌てることになります。ここは私が開業して4番目の受託先、PAS(AOG)と高圧ケーブルは更新しましたが、他の機器はまだ使用しています。銅の腐食が有りました(右が一次側)。スレート屋根に穴が・・・ASの上に水滴が落ちても刃には垂れないと思うけど・・、PDCに水滴が落ちて入り込む可能性は有る。ワイヤーブラシで落とします。接触部分は接点復活剤で磨きました。早急に屋根のスレートの穴をコーキングすれば大丈夫です、次の月次点検を休日の停電可能日にやることにしました。連チャンで年次点検すると少し(かなり)疲れます。今月は土日の年次点検が多くて、平日の月次点検は24日ころには終わる予定、明日は休養します。