活断層が縦横無尽に走る日本列島。大規模な自然災害で大きな問題となるのはライフラインとしての「水」供給。最低でも1人あたり3L/日が必要と言われていますが、雑用水(トイレ・風呂・洗濯)等を含めると実際には100倍の300L/日が必要です。安全な水をつくる一番のファクターは水の浄化。確実かつ継続的に安全な水がつくられることが最大のポイントです。「モバイル(移動式)シフォンタンク」は当社独自の「シフォン(揉み洗い)洗浄」を取り入れることにより、ろ過材は常に清浄な状態を保ち安定した水質が得られます。ろ過材の交換、設置後のメンテナンスが不要でありながら、どのような原水でも処理が可能です。緊急災害時ではせっかくつくった水を無駄にできません。「モバイル(移動式)シフォンタンク」のシフォン洗浄はろ過材に固着した汚泥を揉み洗うことで砂から剥離させ、汚水を装置外へすすぎ出すだけの水量しか使いません。逆流洗浄水量は通常のろ過装置に比べて大幅に削減できますから、つくった水を有効に利用できます。0.1度以下をクリア)。小型の装置でも大量の処理水が確保できる「モバイル(移動式)シフォンタンク」は、高濁度の原水ではすぐに目詰まりをしてしまう膜ろ過装置にはないメリットを多く持つ浄水装置です。被災現場で良質かつ安全・確実に水道レベルの水を「モバイル(移動式)シフォンタンク」がつくります。浸水により機能が停止し、一時約30,000世帯が断水する被害が発生しました。浄水場復旧のためには、まずは汚泥に覆われた浄水場内各施設を洗浄するための「洗浄用水」が必要でした。「モバイルシフォンタンク」がこの課題を解決、場内の汚水を原水源として洗浄用水を造水し、復旧作業は始まりました。1420戸断水し、給水エリアの温泉地も営業不能状態に陥ってしいまった。原水として飲料適(快適水質基準の)濁度0.1度以下をクリアし、管轄保健所の許可を経て、設置から5日後に断水世帯に給水が開始されました。震源とするマグニチュード6.8(暫定値)の地震が発生しました。今回の地震でもライフラインである浄水施設に被害が起きてしまいました。地震の影響で湧き水の水質が変化しマンガン濃度が上昇したため、滅菌処理だけでは水道水として供給ができなくなってしまったのです。6月の奥州市に続き、今回は久慈市水道事務所の要請を受けて清水川湧水ポンプ場配水池に「モバイルシフォンタンク」を設置しました。事前のろ過実験が功を奏し、モバイルシフォンタンク設置2日目には飲料水基準を満たすろ過を実現しました。調整の結果、最終的に濁度の快適水質基準である0.1度以下まで処理を実現し、迅速な復旧作業で水道水を供給しました。360m3/日(LV=7.5m/h)土木現場の救世主、排水処理はおまかせ従来、ろ過材に過剰な負荷がかかる土木現場等の排水処理では、頻繁なろ過材交換が必要となるため、現場作業において大きな負担とコストがかかり、障害になっていました。した問題を「モバイル(移動式)シフォンタンク」は解決します。当装置内に弊社独自の「シフォン洗浄」を取り入れることにより、ろ過材は定期的に揉み洗いがなされて常に清浄な状態を保ちます。そのため、固着を防ぎ、安定した処理水水質を得ることができるのです。コンパクトな設計で、操作性にも優れているため、メンテナンスフリーとなりコストの大幅な削減も望むことができます。※ろ過材は常に清浄な状態を保つため、ろ過材交換頻度の高かった現場でも1現場中の交換は原則として不要です。現場において、矢板掘削現場から排出される高濁度排水を河川放流する際に、放流基準値まで水質改善させるためにモバイルシフォンタンクを使用しました。Tank】モバイルシフォンタンクは、トラックなどに乗せて水を必要とする場所に持ち運びが可能なメリットを生かして、緊急災害時の被災地における飲料水を確保・供給の実績を有します。水が必要な場所に車載運搬して運び込み、現場できれいな水を作る「ろ過材(フィルター)交換不要のメンテナンスフリーの浄水装置」です。この独自の技術を広く海外の水処理、とりわけ安全な水にアクセスできない国や地域における小規模集落への水供給ユニットとしての活用を提案しています。常に安定した水質が得られます当社の開発したろ過材同士の揉み洗いを原理とする「シフォン洗浄」を当ろ過装置内に組み入れたため、固着も防ぎ、ろ過材は清浄な状態に保たれ、常に安定した水質を維持できます。配管」をご用意いただくだけで簡単に水処理ができます。ろ過材交換は原則的に不要ですろ過装置内のろ過材は常に清浄な状態に保たれるため、ろ過材交換は原則的に不要となります。済みろ過材を産業廃棄物として処理する必要はなくなります。環境問題、ISO14000に大きく貢献できる「地球にやさしい」ろ過装置です。逆流洗浄水量が大幅に削減できますろ過材に硬く凝着した濁質をシフォン洗浄を行うことによって完全に剥離し、その濁質のすすぎのみを目的として逆流洗浄を行うため、当ろ過装置は、従来のろ過装置と比較して逆流洗浄水量を大幅に減らすことができます。103:2006-2)の数値まで洗浄することができます。回避・低減することができ、常に安定した水質を得ることができます。逆流洗浄で流出したろ過材は極端に多くの汚泥やマンガンなどが付着した比重の軽いものであり、ろ過材そのものの粒径には関係なく流出します。シフォンタンクはろ過材を設計当初の規格に保つことによりろ過材の流出を大幅に減らすことができます。従来のろ過タンクと同様に圧力式下向流方式でろ過を行います。中心部に内筒およびスクリューが配置されていますが、この部分にもろ過材が充填される構造を取っており、タンク全体でろ過がなされます。はじめに逆流洗浄を短時間行い、ろ過材を流動してから、シフォン洗浄を行います。スクリューの回転により、水とろ過材を下部から上部に押し上げようとする上方向の力と、重力による下方向の力を受け、ろ過材同士が揉み洗いを行います。シフォン洗浄後、逆流洗浄を行い、洗浄水を排水します。シフォン洗浄が施されたろ過材は汚泥分が完全に剥離されているため、簡単にすすぐだけで汚泥分を除去することができます。2955詳細については弊社もしくは代理店にご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。※MST-1600S・1800S・2200Sは配管ユニットとタンクがセパレートタイプです。Reserved.サブナビゲーション日本原料株式会社/tel:044-222-5555。