本日は今月の初めに、工場増設してキュービクルも大きくした受託先の月次点検です。低圧ブレーカーの行き先表示と回転方向の確認表示をします。昨年と比較してデマンドが60kwから50kwに低下しました。今までの工場は倉庫としたので殆ど電力を消費していません、増設工場はとても日当たりが良くて暖かい、そしてエアコンを省エネ型に交換したのでその効果があったようです。これなら100kvaと50kvaのV結線で無くて、75kvaと30kvaのV結線でも良かったです。無負荷損失が少なくて、点検頻度も3ケ月に一回で済みましたから(キュービクルは屋内設置)そして絶監の取り付け義務は有りません(私は全ての受託先に設置しますが)本日二カ所目は、分電盤にブレーカーを詰め込んであり、ブレーカーが過熱しやすいので、毎回サーモグラフィーでの過熱チェックは欠かせません。この季節は問題無いようですが、冬と言えども念入りにチェックしないと安心して帰れません。