変圧器を除いた高圧回路の絶縁抵抗が20MΩでした。使い込んだSCが気になったので切り離すことにしました。高圧コンデンサーは廃止して、低圧コンデンサーに変更します。PJで切り離して50MΩになりました。残る機器は碍子だけなので、まだ濡れている事を考慮すればこんなものでしょう。本日は息子が自分の受託先で高圧停電工事があるとかで、手伝いは別の方々にお願いしました。息子の受託先の絶監メールも私に配信されます。そこはサブ変もあり、別々に開放と投入を実施します。停電メールが2通来て、お昼前にメインキュービクルの復電メールが来ました。ところがサブ変の復電メールが来ないので、何かあったのかな~と気になって年次点検の帰りに寄ったところ、門が閉まっています。息子に電話で問い合わせたところ「全て復電させて、高圧低圧の電圧電流も確認して帰宅したよ」とのこと。監視王の不調かなと思って、チェックしたところ、監視王の電源ランプは点灯してるのに、圏内ランプは消えています。今までの経験から、電源が落ちて停電メールを出したあとハングアップしていると思いました。監視王の電源スイッチを切って、再投入してもダメです。そこでバッテリーのスイッチも切って、再投入したら圏内ランプ点灯して、復電メールが来ました。配電線の停電で、再閉路成功しても復電メールが来なかったら嫌ですね~。息子には復電メールを確認してから帰れ、と言っときましたが、「電波状態が良くないと思った」とのこと。一つ勉強になったでしょう。