●RadaサーミックスRadaサーミックスは頑丈なバイメタルコイルがモーターとして働き、温水の混合比をコントロールし、混合水温度を一定に制御します。●タンデム型元止め式ミキシングバルブは、給湯ラインと給水ラインが直接つながっていますのでミキシングバルブの二次側で開閉した場合(先止め)、給湯、給水のどちらか圧力の高い方の流体は低い方のラインに流れ込んで行きます(逆流)。開閉します(元止め)から逆流の怖れがありません。●内部パーツの交換Radaサーミックスは非常にシンプルで頑丈な構造ですが、永年使用されますとメンテナンスの必要がでてきます。Radaサーミックスは簡単に内部パーツの交換で永くご使用頂けます。0.1~0.2MPaで湯水同圧(注)差圧比とは、給湯並びに給水のミキシングバルブ入口の作動時圧力からミキシングバルブ二次側の継手や器具等の圧力損失(背圧)を差し引いた給湯並びに給水の各圧力の比を言います。飲み水に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。多数のシャワーや手洗いカランの元制御用としてのご使用はできません。蒸気と水の混合の場合、スチーミックス・タンデム型をご使用下さい。【機種選定の方法】ミキシングバルブにとって重要な圧力は、静止時の圧力ではなく、使用中実際に得られる作動時圧力(ランニングプレッシャー)です。等しく、混合水温度が給湯温度と給水温度の中間程度で出口開放時(背圧ゼロ)における流量です。平均値で出湯量を読み取ります。中間より低い場合、給水圧力のみで出湯量を読み取ります。中間より高い場合、給湯圧力のみで出湯量を読み取ります。基本構成サーミックス・タンデムTXU型は、Radaサーミックスミキシングバルブとユニオン式タンデム開閉弁、ストレーナー、並びに温度計から構成されています。取り付け調整や点検が容易にできる位置に取り付けてください。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置はお避けください。ユニットの給湯および給水入口には元弁(保守弁)を取り付けてください。(TXSU型は付属しています)取り付け方向は、ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になり、入口側が上部になるよう取り付けてください。ユニットに各々の配管を接続する際、無理な圧力のかからないように注意してください。給湯と給水の入口を確認してください。標準は、向かって左が給湯、右が給水です。左右逆接続する場合は、注文時に御指示ください。Reserverd.。