31太陽熱プロジェクト今回のプロジェクトは、太陽熱パネルを用いた温水器を設置し、化石燃料である重油の使用量削減に伴いCO2(二酸化炭素)の排出量を大幅に削減し、環境負荷を軽減させようという取り組みです。5月:使用停止期間があります。先日のことですが21日の月曜日、アグリクラスターさんが見学に見えました。アグリクラスターさんは地集熱の分野でアトム環境工学さんと繋がりがあるそうです。今度は、離島に太陽熱温水器の設置を検討しているそうです。離島は燃料の調達が大変だそうなので、このシステムはかなり期待できそうですね。寒いですね昨日は千葉でも久しぶりに雪が降りました。今日は雪は止みましたが、どんより空です。11時現在、気温は3度です。寒い!そんな中、ソーラーコレクターは20度!こんな天気でも温かくなっています。冷たい水を少しでも温めてくれています。凄いなぁ今日は、園生が入浴中ずっとボイラー室にいました。体育館のシステムはまだ、調整中ですが。ボイラーは一回も稼動しませんでした。今朝は今シーズン一番の冷え込みでした。日記2010年12月28日タラップタラップも付けてもらいました。最終調整なかなかうまく動かない熱交換機付きのポンプステーション、最終調整です。うまく動いてくれるとうれしいのですが。先日、ボイラーからの出湯温度の設定値を修正し再計算してもらったところ、年間の削減量は45%という結果になりました。最初の設定値は出湯温度55度でしたが、実際に使ってみると65度は必要でボイラーの設定を高くしました。55度設定から65度設定で再計算してもらい今回の結果となりました。丸一年経ち実際の結果が出ましたが、設置当初の目標56%まではいかなかったのはちょっと残念ですが、この結果を活かし、ボイラーの設定などを見直して見ようと思います。日記エコプロ今日はエコプロダクツ2010に来ました。循環器に循環器にも集められた熱が入ります!今回は、前回にも増して凄い仕組みです。新エネはここまでのラインにまでは補助してはくれないみたいです。今までにない新しい取り組みだと思うのですがね。新エネルギーって唄っているのに残念です。日曜ですが今日も作業に来てくださっています。皆さんお疲れだと思いますがあと一息のようです頑張って下さい。日記2010年11月27日ここ数日と言うことで、ここ数日更新が途絶えました。なんだか忙しくて・・・しかし、ちゃんと毎日見させてもらっています。25日ボイラーに新しい配管がなされていました。それから、これドイツ製のものなので、コンセントのプラグ!日本の規格変換できる物が手に入らないそうで、これの処理をどうするかで悩まれていました。マニュアルもドイツ語のため、解らないところは帰ってから調べてりすることもあるそうです。お国柄で、物事お考え方が大きく違ったりすることも製品を通して感じると言う話も出ていました。作業されている方達には大変なことだと思うのですが、面白いなぁと感じました。外壁の配管にもコードが見えますね。別の所にはホースが付いています。ホースの先にはボンベが。何かと思い次の日にきいてみたところ、配管漏れのチェックで管内に圧力をかけているそうです。漏れがあるとゲージが下がってきて判るそうです。27日1000Lのタンクの保温材が外されていました。保温材はこんなに厚みがあります。500Lのタンクから配管が出ていました。これは、熱交換器付きのポンプステーションの回路、ドイツ製は日本製とやっぱり規格が違うそうで、かなり苦労されているようです。屋根の上は折板屋根なので、わかりにくい写真になってしまいましたが、コレクターのすぐ脇まで配管が来ています。センサーのコードも来ていました。進行中です!PR用ちらしファイルはこちらPDF形式になっています。