線は配線されていません。中継器側でSC⇔VC間に渡りを取って下さい。渡りをしない場合は、「応答無し」障害が発生します。7⇒64が割り当てられています。※8番目以降のスイッチは該当する取扱説明書に沿って設定します。★アドレス35に設定した例。15:28感知器の「S端子」の使用方法について「S端子」は専用中継器を接続する端子になります。接続可能な現行の中継器は、[CPP-1型]、[CPS-1型]、[CPK-3型]になります。詳細については、添付ファイル(カタログ)をご参照下さい。「S端子」に連動機器を接続すると誤動作や故障の原因になります。係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認できる試験機能のことです。自動試験機能付き感知器の場合は、定期点検時の感知器試験が免除されます。(PA感知器)を接続する場合は、下記の様に使用する中継器が分けられます。接続する感知器に応じて中継器をご使用ください。中継器(火災監視用)【CHW-K8】を使用し、終端設定は終端器【TE-RH】を設置します。