LUCYシリーズLUCYシリーズは、水位制御の自動用として、給湯と給水を混合して適温水を作り、自動弁の開閉ON、OFFで浴槽に補給するユニットです。特徴LUSシリーズに比べ温水と給水の面間が狭いユニットです。シャワーや手洗いカランの元制御用としてのご使用は出来ません。●浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブでコントロールする場合も、ご使用になれません。この場合は、GUSをご使用ください。●水道水または飲み水に可能な井戸水をご使用ください。温泉水はご使用になれません。調整や点検が容易にできる位置に取り付けてください。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置はお避けください。]・ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になるようにし、逆止弁のキャップが上向きになるよう取り付けてください。]・各々の配管をユニットに接続する際、無理な応力がかからないように注意してください。・温水と水の入口を確認してください。標準は温水側:向かって左の上方向、水側:向かって右の上方向出口側:下方向となっておりますが、温水と水の左右逆接続及び上下逆接続する場合は、注文時にご指示ください。3:1(給湯、給水どちらかが3でも可)(注)圧力の比率です。0.2MPaで背圧が0.05MPaの時は1:2が(0.1ー0.05):(0.2ー0.05)=0.05:0.15=1:3となり、そのときの差圧比は1:3です。(注)混合割合の比率です。合水温度は20°Cとなります。LUCY流量表ミキシングバルブにとって重要な圧力は、静止時の圧力ではなく、使用中実際に得られる作動時圧力(ランニングプレッシャー)です。平均値で出湯量を読み取ります。中間より低い場合、給水圧力のみで出湯量を読み取ります。中間より高い場合、給湯圧力のみで出湯量を読み取ります。Reserverd.。