2018年5月28日リンク広告このページではノーリツ製の給湯器・ボイラー・暖房機のエラーコード(故障表示)一覧を掲載します。「なぜ、そのエラーが出てしまっているか」の原因については、状況によって大きく変わるので、明確なものを示すことは難しいのですが、よくある事例を挙げながら解説したいと思います。※電源スイッチの入切、ボイラー本体のコンセントの抜き差しでも復帰しない場合は、何かしらの不具合が起きている可能性が高いため、自分で何とかしようとはせずにメーカーサービスに依頼することをオススメします。湯張りをする場合に、浴槽に水が張られている状態で「ふろ自動」ボタンを押すと出ることがあります。運転中の停電ボイラー動作中に停電があった場合に出ることがあります。コンセントリセットで復帰しなければ、サービスを呼んでください。給湯を連続60分以上運転お湯の蛇口を開けっ放しにしているとき、給湯配管からある程度の水漏れがあるときに出ることがあります。浴槽排水栓閉め忘れお湯張り機能付きのボイラーにおいて、ふろ自動ボタンを押したときに排水栓を閉め忘れているとき(いつまで経っても浴槽に水が貯まらないとき)に出ることがあります。きのボイラーにおいて、暖房水の渇水を検知したときに出ることがあります。おいて、地震などの揺れを検知した場合、振動燃焼している場合に出ることがあります。※物をぶつけたりなど、外部からの衝撃で出ることもあります。点火不具合があるときに出ることがあります。※燃料がない場合、燃料が遮断されている場合に出ることもあります。あるときに出ることがあります。※燃料がない場合、燃料が遮断されている場合に出ることもあります。きのボイラーにおいて、暖房回路の点火不具合があるときに出ることがあります。※燃料がない場合、燃料が遮断されている場合に出ることもあります。初期炎が検知できない場合、途中失火してしまった場合、燃焼中に燃料が遮断されたときに出ることがあります。検知できない場合、途中失火してしまった場合、燃焼中に燃料が遮断されたときに出ることがあります。検知できない場合、途中失火してしまった場合、燃焼中に燃料が遮断されたときに出ることがあります。ヒューズに不具合がある場合、熱交換器やバーナーなどが異常に熱を持った場合に出ることがあります。異常を検出したときに出ることがあります。機能付きの給湯器において、湯張り温度に異常を検出したときに出ることがあります。きのボイラーにおいて、循環液の不足を検知した時に出ることがあります。※故障ではなく、ただの渇水検知で暖房配管の空気を検出した場合も出ることがあります。検出された場合、熱交換器が異常加熱した場合、ハイリミット自体に不具合があるときに出ることがあります。ふろ水流スイッチ異常ふろ水流スイッチがON状態を保持しているときに出ることがあります。※ふろ回路側の汚れや給湯器の近くに強力な磁石を置いた場合に出ることがあります。石油給湯器(壁掛けタイプ)において、サブタンク残量に異常を検出したときに出ることがあります。高効率タイプ(エコタイプ)の給湯器において、中和器に詰まり等の不具合があるときに出ることがあります。F点サーミスタ異常F点サーミスタに不具合があるとき、外気温で異常温度を検出したときに出ることがあります。F点サーミスタ異常F点サーミスタに不具合があるとき、外気温で異常温度を検出したときに出ることがあります。入水サーミスタに不具合があるとき、給湯器への入水で異常温度を検出したときに出ることがあります。追い炊き機能付きの給湯器において、ふろサーミスタに不具合があるとき、ふろ温度の異常を検出したときに出ることがあります。暖房機能付きのボイラーにおいて。暖房側配管の低温サーミスタに不具合があるときに出ることがあります。給湯出湯サーミスタに不具合があるとき、給湯回路で出湯時に異常温度を検知したときに出ることがあります。ふろ出湯サーミスタ異常ふろ出湯サーミスタに不具合があるとき、ふろ回路で異常温度を検知したときに出ることがあります。※ふろ配管でヘドロ詰まりなどを起こしているときに出ることがあります。暖房高温サーミスタに不具合があるとき、暖房回路で高温を検知したときに出ることがあります。給湯缶体サーミスタに不具合があるとき、給湯回路で高温を検知したときに出ることがあります。高温検知サーミスタに不具合があるとき、高温を検知したときに出ることがあります。沸騰防止サーミスタに不具合があるとき、異常燃焼しているときに出ることがあります。オイルサーミスタ異常オイルサーミスタに不具合があるときに出ることがあります。貯湯タイプの石油給湯器において、缶体サーミスタに不具合があるとき、異常燃焼しているときに出ることがあります。給気サーミスタに不具合があるとき、排気がショートサイクルしているときに出ることがあります。壁掛け石油給湯器において、バーナー部に不具合があるときに出ることがあります。排気サーミスタに不具合があるとき、燃焼状態が良くないとき、排気閉塞している場合に出ることがあります。バーナーセンサー異常バーナー部に不具合があるときに出ることがあります。追い炊き機能付きの給湯器において、バーナー部に不具合があるときに出ることがあります。暖房機能付きのボイラーにおいて、バーナー部に不具合があるときに出ることがあります。給湯水量センサ水量センサに不具合があるときに出ることがあります。注湯水量センサ異常お湯張り機能付きの給湯器において、注湯電磁弁や注湯水量センサに不具合があるときに出ることがあります。ドレンタンク水位電極異常ドレンタンクの水位電極のコネクタの接続の点検が必要です。水位センサ異常フルオートの給湯器において、水位センサに不具合があるときに出ることがあります。きのボイラーにおいて、水位電極に不具合があるときに出ることがあります。UVランプ切れUVランプの交換が必要になります。ガス電磁弁異常ガス電磁弁に不具合があるときに出ることがあります。UVランプ寿命警告UVランプの交換が必要になります。制御弁、サブ基板に不具合があるときに出ることがあります。二方弁に不具合があるときに出ることがあります。三方弁に不具合があるときに出ることがあります。暖房回路漏水検知(多量)暖房機能付きのボイラーにおいて、循環液の不足を検知した時に出ることがあります。※故障ではなく、ただの渇水検知で入水接続がされていない場合に出ることもあります。ダンパモータ異常ダンパモータに不具合があるときに出ることがあります。場合も出ることがあります。暖房熱動弁異常(自動試運転時)暖房機能付きのボイラーにおいて、熱動弁に不具合があるときに出ることがあります。三方弁に不具合があるときに出ることがあります。集合住宅においてドレン排水が困難な場合に取り付けられることが多い、浴槽三方弁ユニットに不具合があるときに出ることがあります。燃焼用ファン異常ファンモータに不具合があるときに出ることがあります。給湯回路側のファンモータに不具合があるときに出ることがあります。追い炊き機能付きのボイラーにおいて、ふろ回路側のファンモータに不具合があるときに出ることがあります。暖房機能付きのボイラーにおいて、暖房回路側のファンモータに不具合があるときに出ることがあります。ふろ循環不良ふろ回路における循環ポンプ、ふろ水流スイッチに不具合があるときに出ることがあります。よる呼び水不足の可能性あり。ふろポンプ異常ふろ回路における循環ポンプに不具合があるときに出ることがあります。暖房回路における循環ポンプに不具合があるときに出ることがあります。水量サーボに不具合があるときに出ることがあります。※温度調整がうまくできずに高温出湯となる場合があるので、ご注意ください。水比例弁に不具合があるときに出ることがあります。※温度調整がうまくできずに高温出湯となる場合があるので、ご注意ください。電装基板異常(マイコン設定異常)リレー(電装基板)に不具合があるときに出ることがあります。燃焼制御回路リレー(電装基板)に不具合があるときに出ることがあります。された場合など、立ち消え安全装置回路に異常が発生したときに出ることがあります。い炊き機能付きのボイラーにおいて、残火検出された場合など、立ち消え安全装置回路に異常が発生したときに出ることがあります。きのボイラーにおいて、残火検出された場合など、立ち消え安全装置回路に異常が発生したときに出ることがあります。電装基板設定異常リレー(電装基板)に不具合があるときに出ることがあります。※コンセントリセットをしても再度エラーが出る場合は、修理依頼が必要です。暖房機器と暖房端末との通信がうまくいかないときに出ることがあります。※コンセントリセットをしても再度エラーが出る場合は、修理依頼が必要です。リモコン伝送異常ボイラー本体とリモコンの連携がうまくいかないときに出ることがあります。暖房機器と暖房端末との通信がうまくいかないときに出ることがあります。不具合を拾って表示することがあります。石油給湯器(壁掛けタイプ)において、サブヒータに不具合があるときに出ることがあります。オイルセンサー作動オイル漏れを検知した時に出ることがあります。閉塞している場合に出ることがあります。給湯燃焼能異常(出力低下)燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。追い炊き機能付きのボイラーにおいて、燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。)暖房機能付きのボイラーにおいて、燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。集合住宅においてドレン排水が困難な場合に取り付けられることが多い、浴槽三方弁ユニットとの接続異常です。機器本体と浴槽三方弁ユニットの連携がうまくいかないときに出ることがあります。タイプ(エコタイプ)の給湯器において、中和器寿命を予告するエラーです。中和器は消耗部品に該当するため、多くの場合で交換が必要になります。中和器寿命告知(機器停止)高効率タイプ(エコタイプ)の給湯器において、中和器寿命を予告するエラーE-920を無視して使用し続けると、E-930へと発展し、機器を完全停止させることがあります。給湯燃焼異常(機器停止)燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。ふろ燃焼異常(機器停止)追い炊き機能付きのボイラーにおいて、燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。暖房燃焼異常(機器停止)暖房機能付きのボイラーにおいて、燃焼能力が著しく低下した場合に出ることがあります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。「お湯張りが途中で止まる」という症状で考えられる不具合の内容についてよくある修理依頼の内容の中に「お湯張りが途中で止まる」というものがあります。この言葉だけを聞くと「お湯張り自体が途中で止まってしまうせいで湯量が足りない」のか。...給湯器(ボイラー)の水漏れは買い替える場合を除いて一刻も早く修理した方がいい外置きの給湯器であればともかく、お家の中に設置されているタイプの機械であれば機器内からの水漏れにはすぐに気付くと思います。屋外タイプの給湯器は雨の日でも修理できる!?答えはケースバイケースです給湯器を修理する仕事をしています。お湯が使えないという状況は、お客さんにとって一刻も早く解決したい問題と言えるでしょう。ここで取り上げるのは「屋外タイプの給湯器の雨天時の修理について」です。...取り付けて間もないのにボイラー(給湯器)が壊れた場合は施工不良の可能性も取り付けて1ヶ月以内とか、ひどいときには2日や3日で給湯器が壊れてしまうことがたまにあります。何十万もする機械を買ったのに、ほんの数日で壊れられた日には、そりゃお客さんは怒りますよね。...給湯器が故障してしまう原因や長持ちさせるためのアドバイス給湯器が故障してしまう原因には様々な要因があります。給湯器や暖房機、ガスコンロ、IH、システムバス、システムキッチンなどなど。住宅設備を修理したり取付する仕事をしています。「給湯器のこれってどうなの?」という質問・疑問などありましたら、気軽にご質問ください。