PDF版はこちら厳重に装備した耐雷および雷サージ防止用です電線路に侵入し、防雷用トランスの一方のコイルに到達した雷サージは、まず静電的に(容量結合により)他方のコイルに移行しようとします。トランスに遮蔽板があれば良く防止できます。防護するのには作用が不充分でした。雷サージの高周波磁束を2次側に鎖交させない《ノイズカットトランス》の構造ならば、この電磁的移行も防止することができます。NCT‐K型はこの特質を活かし、雷サージの衝撃に耐える高耐電圧絶縁と、極めて低インピーダンスの三重構造の良好な遮蔽体や、筐体・端子等を装備し、強力な雷サージを阻止して大地に逃がし易いように設計・製造し、殆ど完全に負荷側に逃がさない「《ノイズカットトランス》防雷用」です。●3重の電磁遮蔽により、どのような接地条件の現場にも対応して最適の接地を行うことができます。相対湿度95%以下(但し結露が発生しないこと)注:1kVAはアイナットの代わりに把手がつきます。130単位(mm)近傍の落雷に模擬した1.2×50(μs)の標準衝撃電圧を加えた時の「NCT-K型」の防雷特性。10(E2/E1)=-88[dB]この特性図はアレスタを付ける前のものです。