耐放射性に優れており3MGy吸収後においても破断伸び率200%を示し弾性体としての機能を保持しています。気密性や水密性を有しています。2液室温硬化型で流動性があるため、ケーブル間の隙間等にも充填できる現場施工に向いた材料です。細かい部分でき、硬化したシール材は貫通部の気密、水密性が得られケーブル占積率が高い箇所でも問題ありません。試験状況2.6MGy照射後においても最大0.1Mpaの差圧に対して気密特性を保持していることが証明されています。THS硬化物は照射とともに体積が増加し、さらなる気密性が確保されることが証明されました。同じ量の放射線であっても物質によっては吸収されるエネルギーの量が異なるので、耐放射線性特有の評価する場合には吸収線量を使用します。第2セルの照射施設にてCO-60γ線を空間線量率1~10kGy/hの条件で試験を行っています。規定の充填深さを確保するようにバックアップ材を挿入する。軟質バックアップ材やコーキング材を用いて隙間を確実に埋める。内側にプライマーを塗布する。