熱効率のいい機械なんですよ、水冷は。室内機の吹き出し部に、プレナムという吹き出し口をセットします。標準だとダクト接続用のフランジのみですが、これで直に吹き出せる仕組みになっています。※室内でのポイント、ドレン配管は大型の床置だと保温しない場合が多いのですが、うちでは保温します。今回は、短い横引きだけですが、ドレンは保温済み。ガス管は径28の太物です。空調屋の本領発揮ですね。直管ベンダーの出番です。冷媒配管後は、窒素ガスによる耐圧試験です。一晩おいて翌日確認します。耐圧問題ないので、仕上げのラッキング工事に移ります。カラー板金で仕上げた配管はとても綺麗です。追加冷媒充填して試運転モードへ。電気工事担当の仲間の電気屋さんが電流計測し試運転終了。今回は、撤去搬入据え付けは4人。冷媒、板金は仲間と二人で1日半で仕上がりました。