3にて放射能汚染水の漏水があったことを発表した。漏水した放射能汚染水は約200リットル。同社の発表では汚染水の外部への流出は確認していないとしている。漏水した放射能汚染水は、放射性セシウムの浄化を行った後に、淡水化処理をする水としている。放射能汚染水の表面線量はガンマ線が毎時0.1マイクロシーベルト、ベータ線が同3マイクロシーベルトと発表されている。10時17分には淡水化装置を停止し10時22分に漏水停止を確認している。漏えいの原因は、スキッド3内のブースターポンプ吸込側の継手部の破損であるとしている。