依頼されていた高圧受電盤取替えに伴う耐圧試験を行ないました。ケーブルは流用で端末のみ再加工だったので耐圧試験は最大使用電圧での試験でした。耐圧試験をすると言うことでよろしいでしょうか。新品ではない場合、1.5倍の電圧をかけてパンクしてしまう危険があるので、この電圧で試験するのですね。12:32見習い電気主任技術者URL編集[C598]今回は6900Vの試験電圧にて行ないました。試験電圧はお客様と協議して決定しました。ケーブルは絶縁診断にて合格の判定だそうですが、ちょっと古いものなので、このような低い電圧で試験をさせていただきました。今回は試験だけの依頼でしたが、計画段階から係わっていればケーブルの同時更新を提案していたと思います。